608 
Die Gartenwelt. 
XIII, 51 
zerfällt, wie aus obenstehender Skizze ersichtlich ist, in drei 
Teile: Heizraum, Warmhaus, Kalthaus. Das Warmhaus befindet 
sich in der Mitte, IVarm- und Kalthaus sind durch eine Glaswand 
geschieden; der Außengiebel des Kalthauses soll möglichst 
auch Glasgiebel sein. Die Anordnung der Türen geht aus der 
Grundrißskizze hervor. Mit Rücksicht auf die Kosten sind die 
Abmessungen der Häuser bei gleichzeitiger Wahrung der 
Zweckmäßigkeit und Bequemlichkeit auf das notwendigste 
beschränkt. Die Breite beträgt 2,90 m, so daß bei einer 
Tablettenbreite von 1,10 m noch ein Gang von 70 cm Breite 
übrig bleibt. 
Das Warmhaus ist 6 m lang und erhält feste Ver¬ 
glasung. Die eiserne Grundkonstruktion — wenn man bei 
der geringen Breite nicht bloß Holz verwenden will, was hier 
sehr zu empfehlen ist die Sprossen und Sprossenschuhe 
können fix und fertig von 
Spezialfirmen zum Selbst¬ 
montieren bezogen wer¬ 
den, wodurch man die 
nicht unbedeutenden Auf- 
n Wendungen für den Mon- 
^ « teurerspart. Für die Lüf¬ 
tung genügen im Dach 
einfacheLuftklappen, doch 
sollte man auch im Mauerwerk stets Luftkanäle vorsehen. Die 
Inneneinrichtung (Schnitt c —d) besteht auf der einen Seite 
aus Tabletten, auf der anderen aus einem Vermehrungsbeet; 
es können noch Hängetabletten angebracht werden. 
Das Kalthaus ist zerlegbar, d. h. es erhält nur eine 
feste Unterstruktion und wird mit Frühbeetfenstern eingedeckt, 
die ja im Winter in jedem Gärtnereibetrieb verfügbar sind. 
Man ordnet etwa alle 2 m einen Binder an und verbindet 
die Binder durch die Mauerschienen und die Firstschiene, 
die ihrerseits als Aufleger für die Fenster dienen. Die Lüftung 
geschieht durch Schiebefenster in den Fenstern. Die Innen¬ 
einrichtung (Schnitt a—b) besteht aus Tabletten auf beiden 
Seiten und Hängetabletten. 
Beachtung der gebotenen Fingerzeige 
werden sich die Anlagekosten skizzierter Häuser 
sehr niedrig stellen. Das komplette Warmhaus 
mit Verglasung, Inneneinrichtung, Glaswand und 
schmiedeeiserner Verbindungstür, jedoch aus- 
Schnitt a—b. 
schließlich Erd- und Maurerarbeiten, dürfte sich schätzungsweise 
auf 350 M stellen, verwendet man nur Holz, so wird es 
noch billiger. 
Die sehr einfache Eisenkonstruktion zur Aufnahme der 
Fenster für das Kalthaus und die eisernen Tablettenböcke 
und Hängeeisen stellen sich auf etwa 120 M und können 
von jedem Schlossermeister angefertigt werden, wenn man 
nicht vorziehen sollte, auch die Grundkonstruktion in Holz 
auszuführen. 
So einfach sich die Anlage eines Hauses selbst gestaltet, 
so schwierig ist für den Laien zumeist die Installation einer 
guten Heizanlage. Nur wer große, praktische Erfahrungen 
besitzt, sollte es daher unternehmen, seine Heizung selbst zu 
verlegen. Bei größeren Anlagen sollte jedoch stets ein Fach¬ 
mann zu Rate gezogen werden, wenn man sich vor Ent¬ 
täuschungen undVerlusten 
sichern will. Besonders 
bei der Wahl des Kessels 
wird vielfach gesündigt; 
ich spreche natürlich nur 
von der Warmwasserhei¬ 
zung als der einzig rich¬ 
tigen für Gewächshäuser. 
Ein zu klein oder zu groß 
gewählter Kessel bringt dauerndes Aergernis, besonders deshalb, 
weil er unrationell arbeitet und den Betrieb durch zu hohen 
Brennmaterialverbrauch dauernd sehr empfindlich belastet. 
Der Hauptgrundsatz bei jeder Anlage soll aber der sein, bei 
ungestörtem Betriebe die Betriebsunkosten auf ein Minimum 
herabzudrücken. Immerhin wird ein praktisch erfahrener 
Gärtner sich eine kleine Anlage, wie sie hier besprochen ist, 
selbst installieren können, natürlich mit Hilfe eines Schlossers. 
Zunächst wird er die Rohrverteilung so vornehmen, wie dies 
hier geschehen ist, — es sind Patentrohre von 83 mm 
lichte Weite gewählt — und sich aus der Länge der Rohr¬ 
leitung den benötigten Kessel berechnen. Es läßt sich gegen 
dies Verfahren absolut nichts einwenden, so lange es sich 
um kleine Anlagen handelt. Da genügen zumeist Erfahrung 
und praktischer Blick, um die richtige Verteilung der Heiz¬ 
flächen vornehmen zu können. Man rechnet nun auf 1 m 
83 er Rohr 125 Wärmeeinheiten pro Stunde, hat also nur die 
Meterzahl der verlegten Rohre mit 125 zu multiplizieren, 
Schnitt c—d. 
Aufriß. 
