CIO 
HIGIENE 
de la cantidad de calor producida por el combustible; 
además, el aire caliente es demasiado seco v arrastra eran 
cantidad de polvo. Añadan á esto que basta una pequeña 
fisura en los tubos de conducción para que puedan sobre¬ 
venir intoxicaciones por el óxido de carbono. 
Un calorífero de anua sin presión se compone esencial¬ 
mente de una caldera sobre un hogar. De la cablera parle 
una tubería que pasa á lodos los pisos y á las principales 
piezas de todas las habitaciones para volver enseguida a la 
caldera. Estando exactamente lleno lodo el sistema, cablera 
y tubería, la circulación del agua caliente se establecí' por 
la diferencia de densidad entre el agua casi hirviendo '.•( )° 
a Oo-’) que sale de la caldera, y la que vuelve, después de 
haberse enfriado abandonando una parte, de su calor 
durante su trayecto por los tubos. Para evitar accidentes de 
explosión, que pudieran producirse por la dilatación del 
líquido, el tubo principal comunica en lo más alte con 
una gran vasija llamada de expansión, abierta en toda su 
anchura al aire libre, en la que puede operarse fácilmente 
la variación de los niveles del agua á las diversas tempe¬ 
raturas. 
En cuanto á los caloríferos de anua bajo presión , la ins¬ 
talación es la misma que para los anteriores, pero la caldera 
está reemplazada por un serpentín, en el que se calienta el 
agua entre t!íO° y 200". I.a tubería, más resistente, es de 
menor diámetro, y está suprimida ó necesariamente cerrada 
la vasija tie expansión. 
Con estos dos sistemas, se forma en cada pieza, sobre una 
superficie relativamente pequeña,una agrupación de tubos 
enlre los cuales el aire circula y se calienta. Eso es lo que 
se llama una estufa. Se deja entrar el agua ó se interrumpe 
su circulación, por medio de una llave, según que se quiera 
ó no usarla. 
El calorífero de vapor apenar. .;c usa ya más que en las 
fabricas. El vapor, producido á baja presión en una caldera, 
se dispersa, como en los casos anteriores, por tubos y 
calienta las habitaciones liquidándose por pérdida de una 
parle de su calor de vaporización. El agua que resulta vuelve 
á la caldera á una temperatura bastante elevada aún para 
vaporizarse de nuevo rápidamente. 
Siendo generalmente estrechos los tubos de canalización, 
se aumenta su superficie de contacto con el aire ambiente, 
