tencia hallados en las mediciones, menos la resistencia de los conductores, que 
unen los puntos de toma con el terrémetro, y que ya se conocen. 
Como en la práctica sería engorroso para algunos despejar estas ecuaciones, 
bastará emplear la ecuación final de este despejo que es 
T r ' r " — x " 
2 
Para hallar los valores r', r" y r'", pueden emplearse todos los aparatos que 
se usan para la medición de resistencias, pero como éstos deben ser poco costosos 
y portátiles, y sobre todo sencillos, aunque no sean de gran precisión, se han 
ideado aparatos especiales para estas mediciones. Ducretet tiene uno que se funda 
en la desviación de un pequeño galvanómetro, que se halla en serie con una pila 
entre las dos tomas de tierra, ó bien en serie con una resistencia variable, cam¬ 
bio de observación que se logra por medio de un conmutador. Se hace variar esta 
resistencia hasta que sea igual á la que existe entre las dos tomas de tierra, es 
decir, hasta que el galvanómetro indica igual desviación en ambos casos. Hemos 
probado un aparato parecido y le hemos encontrado deficiente, debido á que la 
corriente de la pila varía mucho, es mu} 7 poco sensible, siendo á veces grande el 
error, y además no se tiene en cuenta la acción de las corrientes eléctricas 
vagamundas, que en algunos sitios es muy sensible y que hace que el resultado 
salga erróneo. 
La casa Siemens construye un puente portátil, al cual le da corriente una 
magneto. Puede medir O'l á 500 ohmios. Si bien no conocemos este aparato, nos 
parece inútil la magneto para las resistencias ordinarias de las tomas de tierra de 
pararrayos. 
El Verificador Borrel, aprobado por el Comité d'Artillerie, está basado en 
el puente Wheatstone; es un buen aparato para el uso de un Cuerpo que dis¬ 
ponga de personal; pero para un instalador ó un revisador es caro y tiene el de¬ 
fecto de los puentes de Wheatstone, de no ser tan sencillo en su manipulación y 
cálculos como otros. 
Hartmann y Braun construyen un aparato muy sencillo y de poco coste; es el 
puente teléfono según Nippoldt. Está basado en la disposición del puente univer¬ 
sal de Kohlrausch y de un teléfono para-pod ense oir mejonlas- eorriente sr vaga mm- 
das. El número de ohmios de la resistencia que se inspecciona se lee en el mismo 
aparato. Es de buen funcionamiento, pero delicado y que exige saberlo manejar. 
El terrémetro que he ideado y hecho construir, es el que se representa en la 
figura. Lo he usado con éxito, es sencillo, de poco coste, muy reducido y sobre 
todo resistente y manejable. Es una modificación del puente de Wheatstone, muy 
simplificado, y con él pueden medirse resistencias de O'l á 100 ohmios. Para la 
inspección de pararrayos en las ciudades y poblaciones de cierta importancia, el 
puente de Wheatstone lo constituye: uno de los lados, una resistencia fija de 5 
214 
