— 6 - 
tro la pendiente del canal y á 0 m ,001 la carga en los sifones. Con ello se obtiene 
una velocidad media de 0 m ,35 por segundo y el tiempo invertido por el agua en 
pasar de un extremo á otro de la conducción se eleva nada menos que á 31' 33". 
A remediar esta contrariedad hubo que acudir también multiplicando las capas 
de aire interpuestas entre el manantial y el terreno que envuelve al acueducto. 
Prescindiendo, ahora, de los detalles de ejecución y de las construcciones 
complementarias del proyecto, asunto que he de considerar completamente ajeno 
al objeto de esta nota, las figuras 1 y 2 que adjuntas presento, ponen de mani¬ 
fiesto la disposición general adoptada para la construcción del acueducto de que 
se trata. 
Como puede verse, sobre una capa de hormigón hidráulico, de un espesor 
uniforme de 0 m ,10, se colocan, cruzando juntas, tres hiladas de ladrillo hueco uni¬ 
do con mortero de cemento, formando la solera del canal; á los lados de esta so¬ 
lera, se levantan dos muretes, de igual clase de ladrillo é igual espesor, en la dis¬ 
posición que expresan las figuras; sobre ellos, cerrando el espacio, se coloca una 
tapa constituida por grandes piezas también de ladrillo hueco; y finalmente, toda 
esta fábrica se envuelve en un macizo de manipostería hidráulica que, en el cen¬ 
tro, afecta la forma de una bóveda rebajada, dejando otro espacio hueco ó capa 
de aire entre la tapa del canal y el intradós de la bóveda. Los muros de manipos¬ 
tería tienen 0 ni ,20 de espesor y la bóveda 0 m ,30, disponiéndose además el pavi¬ 
mento de aguas abajo en forma ataluzada, con aumento de espesor en la base 
de V 8 sobre la altura, con objeto de aumentar la resistencia del macizo á la ac¬ 
ción de las aguas de avenida que puedan inundar el terreno. 
En el sifón para el paso del río, se eleva al doble el espesor de la fábrica de 
ladrillo, así como el del macizo exterior de manipostería, con más el aumento que 
resulta en el paramento de aguas abajo por la forma ataluzada del mismo. (Figu¬ 
ras 3 y 4). 
La construcción del sifón de ingreso en el establecimiento se adapta sencilla¬ 
mente á las condiciones ordinarias del acueducto general. 
Así, por tan sencilla manera, ha podido realizarse, sin perder temperatura, 
la conducción del manantial llamado de Casa Paloma al establecimiento de la 
Puda, dando solución á un problema que tantas y tan graves dificultades ofrecía, 
sobre las ordinarias de la influencia del medio exterior. 
Fresca aún la obra, en efecto, introdujéronse las aguas en el canal; y obser¬ 
vando con el termómetro á la entrada y á la salida del mismo, vióse como dicha 
obra iba caldeándose por modo rápido y la temperatura de las aguas, á la salida, 
ascendiendo progresivamente, hasta eJ punto de que, á las 48 horas, la diferencia 
entre la del punto de origen y la del de recepción quedó reducida á una fracción 
de grado tan sólo. Al comprobar tan halagüeño resultado, los dueños del estable¬ 
cimiento, dándose por satisfechos, renunciaron á proseguir el experimento y pro¬ 
cedieron, algo precipitadamente por cierto, á cerrar el canal en el punto de ad¬ 
misión de las aguas; siendo lógico presumir que, de haberse prolongado un poco 
502 
