— 10 — 
y los industriales, y últimamente el márgen necesario para tener en cuenta el 
tanto por ciento de las pérdidas posibles, el abuso en el consumo o el uso indebido. 
En el servicio privado la cantidad de agua necesaria depende de las carac¬ 
terísticas de la población; una ciudad en la que domine el elemento acomodado, 
con casas y habitaciones confortables y extensos jardines, exigirá más agua 
que aquella en que el elemento industrial sea mayor, por exigirse gran cantidad 
para baños, descargas de agua para retretes, fregado de suelos, regado... etc., ya, 
que la indispensable para la alimentación propiamente dicha, será la misma 
aproximadamente para cada habitante, cualquiera que sea su condición económica. 
Así, pues, en cada caso será preciso estudiar la estadística del número de casas 
habitadas por obreros o personas poco acomodadas y la de casas que podríamos 
llamar de lujo. Cierto es que desde el punto de vista teórico de la higiene, igualés 
son las exigencias para todos los habitantes; pero en la práctica, bien sea de¬ 
bido al mayor trabajo que exige el proveerse de suficiente cantidad de agua en 
las casas modestas, bien que el gasto exigido para lograrlo sea mayor, resulta 
una importante diferencia en el consumo, a parte de que para la limpieza de 
pisos y riego de patios y jardines, es mayor la cantidad de líquido indispensable 
para las casas habitadas por la clase acomodada, por ser mayor la superficie de 
ellas por habitante. 
Para el cálculo del servicio público, se tendrá en cuenta el sistema de eva¬ 
cuación de aguas residuales, pues es evidente que cuando se practique el todo a 
la alcantarilla, precisará más agua que si la red de evacuación es separativa; 
la superficie regable de calles, plazas y jardines, teniendo en cuenta la clase de 
pavimentos, será otro de los estudios indispensables, en el que precisará tener 
en cuenta el régimen pluviométrico. Las fuentes para el servicio público, las 
monumentales, los baños, lavaderos y retretes públicos, la red para la extinción 
de incendios, son factores con los que habrá que contar, así como los que en 
cada caso no se ocultarán al ingeniero, después de un detenido estudio de la 
urbe y de su probable desarrollo. 
De un modo general, las pérdidas deberán atribuirse al mal estado de la 
red de distribución o a su deficiente entretenimiento y vigilancia, y el abuso en 
el consumo generalmente está en razón directa de la cantidad disponible por habi¬ 
tante o del precio del metro cúbico de agua. Tanto en el servicio público como en 
el privado, si el sistema de evacuación de aguas negras es el unitario o de todo a la 
alcantarilla, el abuso en el consumo ocasionará perjuicios económicos importan¬ 
tes, pues aumentará considerablemente el volumen de agrias residuales, y en 
consecuencia, su depuración exigirá mayor instalación y mano de obra para 
explotarla en todos los casos, excepción hecha de aquel en que el vertido pueda 
hacerse al mar en condiciones higiénicamente aceptables. 
Para los servicios industriales, al calcular el caudal necesario, sólo se podrá 
partir del estudio de las clases de industrias, intensidad de fabricación... etc. 
Al hacer el cálculo partiendo de las bases que se acaban de apuntar, debe 
470 
