— B 126 — 
suivi et des jaugeages furent effectuées sous le contrôle du service 
voyer et du regretté inspecteur M. Bernard. 
Le 27 novembre 1915 pour le puits à la profondeur de 76 m ,10 
Le 15 décembre 1915 >: » » 85 m ,10 
Le 13 janvier 1916 » » » 100 m ,00 
Le 2 février 1916 » » 109 m ,00 
L’équation des différentes paraboles fut : 
à 76 m , 10 . 0,560 Q = h — 0,034 Q 2 (8) 
à 85 m ,40 . 0.370 Q = h — 0,017 Q 2 (9) 
à 100 m , 00 . 0,295 Q = h — 0,010 Q 2 (10) 
à 109 m ,00 . 0,250 Q = K— 0,004 Q 2 (11) 
A titre d’indication, voici les valeurs établies par mesure 
directe et par le calcul pour les essais du 13 janvier et du 2 février, 
choisis parce que l’allure parabolique des diagrammes y est 
moins marquée, 
Janvier 3 : 
Rabattement 
M 3 à l’heure mesurés 
Mesurés 
Calculés 
Erreurs en 
6,700 
2,40 
2,43 
1,25 
7,500 
2,75 
2,78 
1,09 
8,700 
3,35 
3,32 
0,91 
11,000 
4,45 
4,46 
0,22 
13,000 
5,55 
5,53 
0,36 
14,000 
6,20 
6,09 
1,77 
15,000 
6,75 
6,68 
1,03 
Février 2 : 
Débit en M 3 
Rabattement 
Mesurés Calculés 
Erreurs en 
9,000 
2,60 
2,57 
1,15 
12,000 
3,60 
3,52 
0,55 
15,000 
4,60 
4,65 
1,09 
17,000 
5,40 
5,41 
0,19 
19,000 
6,35 
6,20 
2,20 
L’erreur moyenne est d’environ 1 %, l’erreur maximum est de 
2,20 %. Elle peut être attribuée à une légère variation du débit 
Q, due à l’irrégularité des pompes et au fait que le curseur mesu¬ 
rait par poulies de renvoi une longueur égale au quart du rabatte- 
tement. Une erreur de lecture de un centimètre entraînait donc 
une erreur de quatre centimètres pour le rabattement. 
