des physikalischen Instituts der Universität Greifswald. 
159 
oder weniger Widerstand eingeschaltet werden. Von der 
Kurbel H aus geht die Leitung nach 2i l zurück. 
Wird die Kurbel über G hinaus gedreht, so ist die Neben- 
leitung unterbrochen. Die Maschine arbeitet mit Hauptschluss. 
Zwischen ß und C ist das Voltmeter zur Messung der 
Klemmspannung an den Endpunkten der Fernleitung ange¬ 
bracht. Letztere enthält das Amperemeter J. 
Ausserdem ist noch die Einrichtung getroffen, dass die 
Windungen der Elektromagnete der Nebenwickelung entweder 
hinter einander oder paarweise neben einander geschaltet 
werden können. Die hierzu erforderlichen Leitungen, sowie 
der entsprechende Umschalter, sind in der Zeichnung fortge¬ 
lassen. Hiernach kann die Maschine in sehr verschiedenen 
Weisen benutzt werden. 
Die Fernleitung geht nach einem zweiten Schaltbrett im 
grossen Hörsaal, von wo aus die Vertheilung in die verschie¬ 
denen, oben erwähnten Leitungen erfolgt. 
2. 
Im Anschluss an diese Beschreibung sollen einige Ver¬ 
suchsreihen über die Wirkung der Maschine mitgetheilt werden. 
Dieselben bezweckten theils die Leistung derselben quantitativ 
zu messen, theils die bisher entwickelte Theorie der Dynamo¬ 
maschinen mit der Erfahrung zu vergleichen. 
Die ersten Versuche über Dvnamomaschinen wurden mit 
Hauptschlussmaschinen angestellt. Bei denselben wurde die 
Tourenzahl, sowie der äussere Widerstand innerhalb weiter 
Grenzen verändert und die Stromstärke gemessen. Diese 
Versuche gaben zunächst die Basis, auf der sich die Theorie 
der Gleichstrommaschinen auf bauen liess. 
Bei meinen Versuchen blieb stets die Tourenzahl con- 
stant. Sie schwankte, wie mehrfach mit Hilfe eines Tacho¬ 
meters festgestellt wurde, nur sehr wenig und betrug mit ge¬ 
ringen Abweichungen 1120 Touren in der Minute. Dagegen 
wurde bei einer Gruppe von Versuchen der äussere Wider- 
stand verändert und die Klemmspannung und Stromstärke in 
der äusseren Leitung gemessen. Bei einer zweiten Gruppe 
wurde die Stromstärke durch geeignete Veränderung des 
Widerstandes der Fernleitung constant erhalten und die 
