21 
eine Regenrinne bestand. Die Südseite war jedoch der 
Strasse zugewandt, von welcher das Gebäude nur etwa 
4 Meter entfernt war, und unterhalb der Strasse befand 
sich eine Röhre der städtischen Gasanstalt. Ein 
Brunnen ist keine schlechte Ableitung, wenn die Berührungs¬ 
punkte sonst genügend sind, aber eine ungleich bessere Ab¬ 
leitung bildet das Röhrensystem. einer ganzen Stadt. Der 
Fehler der Anlage war also, dass der Blitzableiter nicht 
an jener Hausseite herabführte, nach welcher ihn die Gas¬ 
leitung so mächtig zog. Da aber auch an der Nordseite 
der Brunnen einen gewissen Anziehungspunkt bot, so wäre 
eine gleichzeitige Ableitung an beiden Hausseiten noch ra¬ 
tioneller gewesen. Es lag übrigens ein fernerer Grund vor, 
weshalb der Blitz nach Süden strebte, weil von hier nämlich 
die blitzende Wolke gezogen kam. Vielleicht wäre aber 
trotz alledem der Blitz an der Nordseite geblieben, hätten 
nicht zufällig die Deckcndräthe beide Haus seiten mit ein¬ 
ander verbunden. 
Im Jahre 1877 schlug der Blitz in die St. Laurenti-Kirche 
zu Itzehoe, welche neben der Thurmspitze noch eine zweite 
Auffangstange besass. Diese letztere stand am Ende des 
Kirchenschiffes und war somit ungleich niedriger, als die 
Spitze des Thurms. Von jeder Spitze führte eine besondere 
Leitung zur Erde und war in eine sogenannte Kohlenschüt¬ 
tung geführt. Der Blitz schlug nicht in die Thurm spitze, 
sondern in die Auffangstange des Schiffes, verliess deren Lei¬ 
tung aber, wo sie über eine horizontale Dachrinne führte. 
An dieser entlang laufend machte er nun einen ausserordent¬ 
lich grossen Umweg, um in der Nähe des Thurmes, von 
einer senkrechten Rinne aus, die Wand des Kirchenschiffes 
zu durchbrechen. Was war aber der Grund, dass der Blitz 
die weit höhere Auffangstange verschmähte und von 
jener Leitung abweichend einen so grossen Umweg nahm? 
An der Innenseite der Wand, welche er durchbrach, lag eine 
Gasröhre, und die Wand war hier kaum | Meter dick, 
während die Leitung des Thurmes zwar auch einer Gas¬ 
röhre gegenüberstand, von dieser aber durch eine 2\ Meter 
dicke Mauer getrennt war. Der Fehler der Anlage bestand 
