nehmen, dass sie auch leitend genug sei. Im Übrigen muss 
sie möglichst leicht sein, zumal in ihren oberen Theilen, 
damit unter ihren Schwankungen die Befestigung nicht leidet. 
Sie darf aber nicht zu dünn sein, zumal in ihren unteren 
Theilen, damit sie sich unter der Macht des Sturmes nicht 
biegt. Hiernach dürfte das obere Ende höchstens 2 Centi- 
meter dick sein, während die Stange nach unten hin je nach 
ihrer Länge entsprechend zu verstärken wäre. Es sei jedoch 
bemerkt, dass bis zur Länge von 2 Meter noch keine Ver¬ 
stärkung nöthig scheint, und dass solche auch im Übrigen 
keinen conischen Verlauf zu haben braucht. Wenigstens 
ist es am billigsten, eine längere Stange aus Stücken ver¬ 
schiedener Dicke zusammen zu schweissen, und erfüllt voll¬ 
kommen seinen Zweck, wenn die Arbeit nur sonst eine solide 
ist. Andernfalls freilich kann es Vorkommen, wie es vorge¬ 
kommen ist. dass die Stange an der betreffenden Stelle bricht. 
Die Aufstellung der Auffangstange pflegt man bei neue¬ 
ren Anlagen gewöhnlich unterhalb der First, also innerhalb 
des Gebäudes zu bewirken. Diese Methode ist am bequem¬ 
sten. und es liegt auch grade kein Fall vor, wo sie nachtheilig 
gewesen sei. Gleichwohl scheint im Hinblick auf die immer 
grössere Anhäufung von Metalltheilen in Gebäuden die äus¬ 
sere Aufstellung richtiger und am richtigsten eine solche, 
wo die Auffangstange auf einer die First überragenden Holz¬ 
säule ruht. Man sollte diese Aufstellung wenigstens überall 
wählen, wo das Gebäude Gas- oder Wasserleitung oder eine 
innere Pumpe besitzt, desgleichen bei Windmühlen und Fa¬ 
brikgebäuden, wo viele Metallstücke in grösserer Höhe zu 
liegen pflegen, ferner bei einstöckigen Gebäuden und solchen 
mit ausnahmsweise flacher Bedachung, weil die Auffangstange 
sonst allzu nahe der Erde oder den bewohnten Räumen träte, 
endlich bei Gebäuden mit Strohdächern, sofern an diesen das 
Stroh bis an die First hinauf durch Dräthe gehalten wird. 
Fs mag an der Stelle sein, hier eingehender die Frage 
zu behandeln, weshalb denn der Blitzableiter möglichst 
vom Gebäude zu trennen ist, da man selbst in neuerer 
Zeit häufig noch die Ansicht vertreten findet, dass sich der 
Blitzableiter grade möglichst eng an das Gebäude anschliessen 
