36 
dadurch nach, dass man die Stange durch ausgespannte 
Dräthe zu halten sucht. Diese Methode ist jedoch verwerf¬ 
lich, weil der Blitz sich in jene verlaufen und durch die 
meist weiche Bedachung hindurch in’s Innere der Mühle 
schlagen könnte. Sind längere, abwärts führende Yerzwei-, 
gungen der Auffangstange unvermeidlich, so versäume man 
wenigstens nicht, die Enden durch eine Zweigleitung mit der 
sonstigen Leitung zu verbinden, wobei noch zu bedenken ist, 
dass die fragliche Linie nicht wieder nach oben, sondern 
horizontal laufen oder, was besser ist, abwärts führen muss. 
Bei der vorgeschlagenen Anwendung von Holzsäulen jedoch 
dürften jene Dräthe wohl überhaupt nicht von Nöthen sein. 
Es können Fälle eiutreten, wo eine Auffangstange am 
Mauerwerk zu befestigen ist, wie Solches z. B. bei Fabrik¬ 
schornsteinen gar nicht anders geschehn kann. Hier wird 
man für die Befestigung entweder die obere Fläche allein, 
oder mit dieser zugleich eine Seitenwand zu wählen haben. 
Im ersten Falle giebt man dem Euss der Stange am besten 
drei seitliche Stützen. Im zweiten reicht eine Strebe hin, 
welche die Stange in horizontaler Richtung verlässt. Eine Be¬ 
festigung an Mauerwerk ist jedoch nie so haltbar, wie an Holz, 
weshalb hier namentlich jede unnöthige Schwere der Stange 
zu vermeiden ist. 
Länge, Zahl und Vertheilung der Auffangstangen. 
Länge, Zahl und Yertlieilung der Auffangstangen 
sind mehr oder weniger abhängig von einander; sie können 
daher nur gemeinsam behandelt werden. Den Schwerpunkt 
für diese Behandlung bildet der früher besprochene Scliutz- 
raum, ein Raum, innerhalb dessen der Blitz nur den Blitz¬ 
ableiter treffen kann. Bei einer Auffangstange ist es ein 
grader rechtwinkliger Kegel (Fig. 1—5), dessen Spitze 
mit der Spitze eben dieser Stange zusammenfällt. Bei An¬ 
wendung mehrerer ist es ein Raum, welcher entsteht, wenn 
