43 
genügend überragte, so würde dies bei der hier ohnehin 
schwierigen Befestigungsweise sehr bedenklich sein. Man 
darf jedoch voraussetzen, dass der Müller zur Zeit eines Ge¬ 
witters seine Arbeit einstellt, und den Mühlenflügeln eine 
Lage giebt, in welcher sie sich am wenigsten über die 
Mühle erheben. Biese Lage mag daher die maassgebende 
sein, und es mag für genügend erachtet werden, wenn die 
Stange alsdann die Flügel noch um 4 Meter überragt. 
Obwohl durch das Bisherige bereits der Ort, wo eine 
Auffangstange stehn muss, der Hauptsache nach geregelt ist, 
so bleiben hierfür doch noch einige besondere Vorschriften 
zu geben. Dahin gehört, dass man eine Stange, wenn mög¬ 
lich, nicht so zu stellen hat, dass sie sich senkrecht über 
einer Gas- oder "Wasserleitungsröhre, einer Pumpe, 
einer eisernen Strebe befände, desgleichen nicht so, dass sie 
inneren metallischen Stücken, oder äusseren, die man nicht 
mit der Leitung verbinden will, zu sehr genähert wäre. 
Auch möchte es im Allgemeinen nicht rathsam sein, auf 
Wohngebäuden die unmittelbare Nähe der Schornsteine zu 
suchen. Andrerseits ist es immer zweckmässig, die Stange 
tiefer gelegenen Stücken, über welche man die Leitung 
führen will, thunlichst zu nähern, damit der Weg von der 
First zur Erde in jeder Weise möglichst abgekürzt sei. End¬ 
lich mag eine einzelne Stange, wenn man sie ohnehin aus 
der Mitte verrücken müsste, lieber dem Süd- oder West¬ 
ais dem Nord- oder Ostende der First näher gestellt werden. 
Die Einrichtung der Leitungen. 
Für die Leitungen giebt es nach allen Richtungen 
keinen bessern Stoff, als massiven Kupferdrath. Es ist 
daher zu bewundern, dass dies Material für Blitzableiteran¬ 
lagen grade nicht sehr häufig verwandt wird. Ich kann mir 
nicht denken, dass dies einen andern Grund hat, als dass 
Mancher den Gehalt sogenannter geflochtener Leitungen 
überschätzt, oder überhaupt Kupfer, weil er nach früheren 
