68 
Erde bestimmt ist, lege man im Allgemeinen nicht tiefer T 
als die Grundmauern des Hauses reichen, weil eine tiefere 
Lage keinen Zweck, wohl aber den Nachtheil haben könnte, 
dass die Platte zur Zeit eines Gewitters weniger feucht , als 
in höheren Regionen läge. Es kann sogar unter Umständen 
eine weniger tiefe Lage geboten sein, wenn sich nämlich 
bei der Eingrabung eine undurchlässige Erdschicht bieten 
sollte. Dann könnte man jedoch der grossem Sicherheit halber 
die Leitung über die Platte hinaus bis auf die grösste Tiefe 
der Grundmauern verlängern. 
Endlich empfehle ich für jede Leitung, soweit sie unsicht¬ 
bar ist, eine Skizze anzufertigen, worin die Grösse und Lage 
der Platten nach genauem Maasse zu verzeichnen wäre. 
Was mit dem Blitzableiter zu verbinden ist. 
Eine Verbindung von am Gebäude befindlichen Me- 
o 
talltheilen mit dem Blitzableiter ist kaum ausführbar, 
ohne diesem Ecken und Kanten anzuhängen, welche man 
deshalb gern beschränkt, weil an solchen am leichtesten ein 
Abspringen des Blitzes zu erfolgen pflegt. Sie ist ferner kaum 
ausführbar, ohne den Blitz zugleich andern Th eilen, welche 
man doch nicht mit dem Blitzableiter verbinden kann, zu 
nähern, nach welchen als dann immer noch, vielleicht sogar 
eher, ein Übergang desselben statthaben könnte. Gleichwohl 
hat man auf solche Verbindungen bisher ein grosses Gewicht 
gelegt, weil man wohl mehr die Elektricität des Gebäudes, 
als diejenige der Erdoberfläche in's Auge fasste. Ich hob 
dies bereits bei Besprechung der Auffangstangen hervor und 
äusserte mich dahin, dass ich jene Auffassung nicht theile. 
Vielleicht wurden solche Verbindungen auch deshalb häufiger 
gewählt, weil man der Lage der Leitungen eine geringere 
Aufmerksamkeit schenken wollte, da eine weniger geeignete 
Lage, nicht immer, aber doch häufig durch eine entsprechende 
Verbindung auszugleichen ist. Ich glaube jedoch aus den obigen 
und den bereits früher angeführten Gründen, dass es richtiger 
