78 
Nach welchem Maassstabe zu prüfen ist. 
Was den Maassstab betrifft, nach welchem man eine 
fertige Anlage zu prüfen hat, so muss ich im grossen 
Ganzen auf das verweisen, was ich über die Herstellung 
derselben gesagt. Ich muss jedoch an die Benutzung 
dieses Maassstabes einige Bemerkungen knüpfen, muss auch 
das Frühere noch nach einer bestimmten Seite hin ergänzen. 
Wer einen Blitzableiter prüft, hat einen etwas andern 
Standpunkt, als derjenige, unter dessen Händen ein solcher 
entsteht; er hat wenigstens einen andern, wenn die Prüfung 
jenes Ziel verfolgt, welches im vorigen Kapitel angedeutet ist. 
Der Fabrikant hat neben der Sicherheit, welche die Anlage 
bieten soll, zugleich den Kostenpunkt zu berücksichtigen, so¬ 
weit er berücksichtigt werden darf. Dem Prüfenden kann es 
gleich sein, wie theuer die Anlage ist; er hat einfach zu ent¬ 
scheiden, ob sie sicher genug sei. Der Fabrikant muss danach 
streben, soweit er sich im Einvernehmen mit dem Besitzer 
weiss, dass die Anlage auch möglichst lange wirkungsfähig 
bleibt. Der Prüfende muss dieselbe für genügend erklären, 
falls sie für den Augenblick, oder voraussichtlich bis zur 
nächsten Prüfung genügt. Der Fabrikant hat zu sorgen, dass 
die Anlage nicht das Gebäude bloss, sondern sich selbst auch 
— die Spitze ausgenommen — vor der Wirkung des Blitzes 
schützt. Der Prüfende kann in die Lage kommen, dass er 
nur den ersteren Schutz zu erwägen hat, falls Solches seiner 
Instruction oder dem Willen des Besitzers entspräche. Der 
Fabrikant muss Manches zu erreichen suchen, weil er es mit 
leichter Mühe erreichen kann, wenn es auch nicht durchaus 
nötliig, sondern nur wünschenswert!! erscheint. Der Prüfende 
muss sieh für befriedigt erklären, wenn er erreicht sieht, was 
durchaus nötliig ist, da eine spätere Ergänzung, wenn bloss 
wünschenswerth, den Kosten nur selten entspricht. 
Um das Letztere zu würdigen, vergegenwärtige man sich 
die Arbeit, welche Dies oder Jenes vor und nach Fertig¬ 
stellung der Anlage bedingen würde. Wie leicht ist manche 
