80 
Oxtidschicht theil hätte, dass die Anlage etwa erst seit 
8 Jahren bestände. 
AVer aber Blitzableiter prüft, begegnet selten massivem 
Knpferdrath und wird demselben auch künftig noch nicht sehr 
häufig begegnen. Er muss daher auch über die sonst ge¬ 
bräuchlichen Leitungen soweit informirt sein, dass er 
weiss, in welcher Stärke dieselben genügen. 
Es wäre einfach, wenn man sich in Anbetracht dieser 
Frage allein nach der galvanischen Leitungsfähigkeit 
richten könnte. Dieselbe verhält sich bei gleichen Stoffen, 
wie der Querschnitt des betreffenden Stückes, und bei ver¬ 
schiedenen sonst wie' das specifische Leitungsvermögen der¬ 
selben. Das Letztere ist für Eisen 5—6 mal so gering, als 
für Kupfer, und andre Stoffe bedürfen wohl kaum einer Er¬ 
wähnung. Hiernach würde, wo ein massiver Knpferdrath eine 
Dicke von 5 — 9 Millimeter bedarf, ein massiver Eisen¬ 
drath eine solche von 11—21 Millimeter bedürfen. Ein 1 
Millimeter dicker Kupferstreifen müsste unter denselben 
Verhältnissen 19—63 Millimeter breit und ein Eisen streifen 
bei derselben Breite 5—6 Millimeter dick sein. Es ist jedoch 
sehr wahrscheinlich, dass sich die Elektricität, wo sie sich 
in längern Funken entladet, mehr nahe der Oberfläche, als in 
der Mitte der Stücke bewegt, und dass sie alsdann einen um 
so grösseren AViderstand findet, je kleiner diese Oberfläche 
bei sonst gleicher Beschaffenheit ist. Hiernach würde es sich 
in unsrem Falle nicht um die galvanische Leitungs¬ 
fähigkeit allein, sondern ausserdem noch um die Dicken¬ 
oder Breitendimensionen handeln, und hiernach würden 
die eben gegebenen Zahlen dann theilweise zu verklei¬ 
nern sein. Ich für mein Theil liesse für 5—9 Millimeter 
starke Kupferdräthe 9 — 19 Millimeter dicke Eisendräthe 
gelten, desgleichen auch für Streifen entsprechend kleinere 
Dimensionen, wenn sie wenig gestückt und noch wenig von 
der AVitterung angegangen wären. 
Der AVerth geflochtener Leitungen ist kaum nach dem 
Durchmesser des Ganzen, vielmehr nach der Dicke und 
Zahl der Einzeldräthe zu schätzen. Der Gesammtquerschnitt. 
nach welchem sich die galvanische Leitungsfähigkeit ergäbe. 
