85 
er, wenn nicht mit dem Fernrohr, nur nach sehr kostspieligen 
Zurüstungen zu constatiren sein. 
Endlich suche man sich zu vergewissern, ob eine Erd- 
platte vorhanden, ob sie gross genug ist, ob sie feucht 
genug liegt. Läuft die Leitung in einen Brunnen oder ein 
sonstiges Gewässer, so kann man sich von dem Vorhanden¬ 
sein der Platte leicht durch den Augenschein überzeugen. 
Läuft die Leitung in Erde, so erkennt man den Mangel jener 
häufig daran, dass die Leitung, wenn man sie ein wenig zu 
heben sucht, sich dieser Bewegung leicht fügt. Sonst genügen, 
bei ältern Anlagen wenigstens, auch häufig schon einige 
Spatenstiche, um das unterste Ende der Leitung aufzudecken. 
Wo dies Alles nicht zulässig oder nicht ausreichend ist, um 
die obigen Fragen hinreichend sicher zu entscheiden, wird 
man am weitesten kommen, wenn man sich Zeugen ver¬ 
schafft , welche bei der Legung der Leitung zugegen waren. 
Beim Graben der Grube werden meistens Leute aus demsel¬ 
ben Orte benutzt, und diese werden am besten über die frag¬ 
lichen Punkte orientirt sein. Auch hier ist es jedoch wesent¬ 
lich, dass man namentlich rücksichtlich der Plattengrösse, 
welche sich weniger dem Gedächtnisse einprägt, die Aussagen 
verschiedener Personen mit einander vergleicht. Ist auch 
dieser Weg ausgeschlossen, oder das Resultat nicht genügend 
sicher, so bleibt nur noch der Versuch einer galvanischen 
Prüfung übrig, denn eine tief reichende Leitung auszugraben 
würde sich jedenfalls nicht empfehlen, da dies annähernd so 
viel kosten würde, als eine neue Leitung zu legen. 
Es ist selbstverständlich, dass der Prüfende zuweilen in 
seiner Arbeit der Unterstützung Anderer bedarf, wenn sich 
die Prüfung, zumal die galvanische Prüfung nicht ausser¬ 
ordentlich in die Länge ziehn soll. 
Über den Werth der galvanischen Prüfung. 
Es ist gewiss eine lobenswerthe Eigenschaft eines Blitz¬ 
ableiters, dass sich alle Theile der Leitung im Zusammenhänge 
befinden. Gleichwohl kann ein Mangel im Zusammen- 
