86 
hange unter Umständen andern Fehlern gegenüber 
sehr unbedeutend erscheinen. Für gewöhnlich wird dies 
auch in Wirklichkeit so sein, da den meisten sonstigen Feh¬ 
lern der Anlagen gegenüber Lücken, welche höchstens 1 Milli¬ 
meter gross sind, wie man deren am häufigsten trifft, mehr 
oder weniger verschwinden. Ich zum wenigsten hätte lieber 
eine solche Lücke in einer Anlage, als eine Auffangstange, 
welche zu tief ins Gebäude reichte, als einen Drath, welcher 
nicht von der Stange an gleich abwärts ginge, oder scharfe 
Biegungen hätte , oder etwa einen Klingelzug berührte. Ich 
hätte lieber eine Lücke, und wäre sie auch ein gut Theil 
grösser, als eine Leitung, welche einem Hauptanziehungspunkte 
abgewandt verliefe, oder nicht zur Gasleitung ginge, wenn 
solche in meinem Hause, oder ohne Platte oder nicht tief 
genug in die Erde reichte. Würde ich anders urtheilen, so 
würde ich eine Lücke zu sehr nach dem schätzen, was sie 
für die galvanische Elektricität ist. Ich würde vergessen, dass, 
wenn auch letztere kaum den hundertsten Theil eines 
Millimeters überspringen kann, die atmosphärische doch er- 
fahrungsgemäss Hunderte von Metern überspringt. Ich 
würde aber auch sonst den Character der beiden Elektricitäten, 
wie solcher bereits früher gekennzeichnet wurde, mit einander 
verwechseln. Hiermit sage ich nicht, dass, falls ich eine solche 
Lücke wüsste, ich dieselbe in einer Anlage bestehen lassen würde. 
Ist eine 1 Millimeter grosse Lücke schon unbedeutend 
den meisten sonstigen Fehlern gegenüber, so wird eine hun¬ 
dertmal kleinere noch unbedeutender sein. Um eine solche 
handelt es sich jedoch meistens nur, falls metallische Stücke 
nicht anders, als durch eine Oxüdschicht von einander ge¬ 
trennt sind. Auch ist eine solche Schicht für die athmosphä- 
rische Elektricität nur noch theilweise eine Lücke, da sie für 
diese zu den sogenannten Halbleitern gehört. Hiermit sage 
ich nicht, dass ich eine solche Lücke, falls ich sie in einer 
Anlage wüsste, allemal bestehen lassen würde. 
Betrachten wir hiernach, was die galvanische Prüfung 
einer Blitzableiter-Anlage für Yortheile gewährt. 
Die galvanische Prüfung des oberirdischen Theils 
sagt Nichts über alle sonstigen Fehler der Anlage, wie 
