89 
gemessen wird, was sich auch darin documentirt, dass man 
die galvanische Isolirungsweise nachahmt, dass man nur dann 
von einer „Verbindung“ spricht, wenn sich Stücke metallisch 
berühren. Ich gedenke hierbei einer Entgegnung, welche mir 
vor längerer Zeit zutheil wurde, als ich, einen Blitzfall be¬ 
sprechend, jenes Wort in einem etwas andern Sinne ge¬ 
brauchte. Die Wissenschaft steht freilich heutigen Tages auf 
diesem Standpunkte nicht mehr, aber von manchen ihrer 
Anhänger wird derselbe noch immer vertreten. 
Trotzdem behält die galvanische Prüfung doch einen ge¬ 
wissen Werth, und sie soll deshalb im folgenden Kapitel aus¬ 
führlich besprochen werden. 
Über die Methode der galvanischen Prüfung. 
Für die galvanische Prüfung bedarf es vor Allem eines 
galvanischen Elementes, eines Galvanometers und 
langer kupferner Dräthe. Daneben aber ist, zumal rück¬ 
sichtlich des unterirdischen Theiles der Anlage, wenn die 
Prüfung von Nutzen sein soll, noch besonders ein sogenann¬ 
ter Widerstandskasten nöthig. 
Das Element eignet sich um so besser, je consta nt er 
es wirkt; aber eine constante Wirkung ist hier schwer zu er¬ 
reichen. Man muss nämlich darauf gefasst sein, dass das 
Element saimnt den andern Apparaten, da sie mit Dräthen 
verbunden werden, weiche mehr oder weniger die Passage 
sperren, öfter heruntergerissen wird. Der Gebrauch von Sal¬ 
petersäure ist daher kaum statthaft, man könnte statt deren 
eher Kupfervitriol oder doppelt-chromsaures Kali benutzen. 
Man wird aber lieber die Anwendung zweier Flüssigkeiten 
vermeiden, da man so das Element eher schliessen und weni¬ 
ger zerbrechlich machen kann. Ein Element mit einer Flüs¬ 
sigkeit ist zwar sehr wenig constant, aber wenn man die 
nöthigen Versuche schnell anzustellen weiss, wird man 
doch mit einem solchen reichen. Auf die Stromstärke 
kommt es weniger an, aber angenehm ist es, wenn sich die- 
