96 
meters, hierauf die andre Klemme dieses mit der einen Klemme 
des Widerstandskastens oder — falls man des letzteren nicht 
benöthigt wäre — mit dem freien Ende des oberen Versuchs- 
drathes verbinden (Fig. 29). Eines Stromwenders bedarf man je¬ 
denfalls für die Prüfung der oberirdischen Leitung nicht, ich will 
jedoch gleich an dieser Stelle bemerken, wie man bei Einschal¬ 
tung: eines solchen verfährt. Ein Stromwender hat nämlich 
vier Klemmen, deren beziehungsweise Zusammengehörigkeit 
man leicht durch die gesonderte Steilung erkennt. Man ver¬ 
fährt nun am besten so, dass man die beiden Klemmen des 
Elementes mit zwei zusammengehörigen Klemmen des Strom¬ 
wenders verbindet und die andern Klemmen desselben Apparats 
rücksichtlich der weiteren Verbindung so betrachtet, als ob sie 
die Klemmen des Elementes wären (Fig. 30). 
Bevor jedoch die Kette geschlossen d. h. die eben 
gedachte Verbindung vervollständigt ist, muss das Galvano¬ 
meter allemal so gestellt werden, dass die Nadel nach den 
Nullpunkten der Theilung zeigt, Schliesst man die Kette 
alsdann, so wird die Nadel eine Ablenkung erfahren, 
falls in der Leitung keine Lücke vorhanden ist. So 
wird es wenigstens geschehn , soweit die Witterung trocken, 
und soweit nicht das Gebäude noch von früherem Regen 
durchnässt ist. Zum wenigsten dürfte man sich, soweit dies 
beides nicht der Fall, mit dem fraglichen Ausschlage zufrieden 
geben, da eine etwaige Lücke, wenn solche wirklich existirte, 
dann doch höchstens in einer sehr dünnen Oxüdschicht be¬ 
stände. Bei Regenwetter jedoch, oder falls das Gebäude noch 
von Regen durchnässt ist, kann auch bei grösserer Lücke 
ein Ausschlag der Nadel erfolgen, sei es, dass eine Wasser- 
schicht die von einander getrennten Stücke verbände, sei es, 
dass das Gebäude selbst theilweise als Leiter zu betrachten 
wäre. Unter solcher Voraussetzung muss dann genauer fest- 
gestellt werden, ob der fragliche Ausschlag wirklich einen 
metallischen Zusammenhang der Leitung bedeutet. Dies ge¬ 
schieht, indem wir ihn mit demjenigen Ausschlage vergleichen, 
welcher erfolgt, wenn wir beide Versuchsdräthe durch einen 
kurzen andern Drath überbrücken. Denn hierdurch schliessen 
wir die zu prüfende Leitung aus und stellen eine andre her, 
