99 
war, nur dass man in diesem Falle notkwendig den Wider¬ 
standskasten mit einschalten muss (Fig. 31). 
Wird die Kette geschlossen, so ist es ein äusserst seltner 
Fall, dass die Kadel gar keine Abweichung zeigt, denn, ist 
auch in der Leitung eine Lücke vorhanden, so wirkt doch 
noch meist der oberhalb derselben befindliche Tlieil. Gar 
keine Abweichung erfolgt, wenn entweder die Leitung ganz, 
oder der oberhalb einer Lücke befindliche Tlieil in absolut 
trockner Erde liegt. Diesem Falle bin ich überhaupt nur 
dreimal begegnet, und zwar in Zeiten, wo tagelang kein Regen 
gefallen war. In gebirgiger Gegend und nach längerer Dürre 
mag sich derselbe jedoch immerhin häufiger ereignen. Hier¬ 
aus folgt aber zugleich, dass man nie mit Sicherheit weiss, 
ob ein gefundener grösserer Widerstand nicht einer Lücke zu 
verdanken ist, und dass, soweit man hiervon nicht absehen 
kann, man überhaupt keinen Überblick über die sonstige Be¬ 
schaffenheit der Leitung gewinnt. Man mag jedoch im Allge¬ 
meinen annehmen dürfen, dass die Mehrzahl der Leitungen 
— ausgenommen Kupferstreifen und gewisse eiserne — in 
der Erde ohne Lücke sind; und, dies vorausgesetzt, wäre als¬ 
dann der fragliche Widerstand nur noch durch die Grösse der 
Platte und ihre mehr oder weniger feuchte Lage bedingt. Wie 
gewinnt man aber einen Überblick, welcher von diesen beiden 
Factoren die Schuld an einem etwaigen grösseren Wider¬ 
stande trägt? Durch die galvanische Prüfung allein nicht, 
aber durch gleichzeitige Erwägung der Boden- und Witte¬ 
rungsverhältnisse, der Gebräuche bekannter Fabrikanten und 
dessen, was man über die Versenkung der Leitung erfährt. 
Gesetzt, man fände in einer Marschgegend, oder nach anhal¬ 
tend feuchter Witterung einen grossen Widerstand, so dürfte 
man annehmen, dass die Platte klein oder gar nicht vorhanden 
sei. Gesetzt, man fände einen grossen Widerstand, wüsste 
aber, dass der Fabrikant nur grosse Platten gebrauche, so dürfte 
man schliessen, dass die Platte nicht feucht genug liege. Ge¬ 
setzt, man fände einen kleinen Widerstand, erführe aber, dass 
gar nicht bis ins Grundwasser gegraben sei, und es wäre nicht 
anhaltend Rogen gefallen , so dürfte; man eine grosse Platte 
voraussetzen. Alles dies jedoch ist mehr oder weniger trtige- 
7 * 
