101 
über die Tauglichkeit der Leitung fällen zu können, muss 
man wissen, wie gross eine solcher überhaupt zulässig ist. 
Soweit meine Erfahrung reicht, lässt sich bei Anwendung 
einer 4 Quadratmeter grossen Platte erreichen, dass der Wider¬ 
stand nicht mehr als 30 Siemen s’sche Einheiten beträgt. Fände 
man einen grösseren Widerstand, so dürfte also wohl anzu¬ 
nehmen sein, dass die Platte nicht gross genug sei, oder dass 
sie nicht feucht genug liege. Gleichwohl würde ich, falls ich 
eine Anlage prüfte, einen Widerstand bis zu 40 Siemen suchen 
Einheiten passiren lassen , da man gewisser unbestimmbarer 
Bodenverhältnisse halber nicht allzu sehr an den erwarteten 
Zahlen hängen darf. Auf Prüfungsreisen wird man jedoch 
viel grössere Widerstände linden, zumal bei Anlagen aus 
früherer Zeit, und ganz besonders grosse, wo zugleich das 
Grundwasser tief steht, oder wo man nach regenlosen Tagen 
revidirt. Ich fand von dreihundert Anlagen wenige, wo der 
Widerstand nur 40, die Hälfte etwa, wo er 50—80 Siemens' 
sehe Einheiten betrug; in hundert Fällen schwankte er zwischen 
80 und 200, in manchen stieg er bis zur Zahl 500 hinauf. 
Alles dies jedoch bezieht sich nur auf den Wider¬ 
stand von Leitungen, welche für sich bestehn, welche 
nicht mit einander communiciren. Communiciren sie 
mit einander, so darf der Widerstand einer jeden sovielmal 
grösser sein, als ihre Anzahl ergiebt. Communicirten z. B. 
.zwei, so könnte man jeder allenfalls 80, communicirten drei, 
allenfalls 120 Siemen s’sche Einheiten gestatten. Der ge¬ 
meinsame Widerstand würde in beiden Fällen nämlich, annähe¬ 
rungsweise wenigstens, der Zahl 40 entsprechen. Man könnte 
daher auch der Bequemlichkeit halber mehrere solche Leitun¬ 
gen auf einmal prüfen, weil im Wesentlichen doch nur ihr 
gemeinsamer Widerstand in Betracht kommt. Man könnte es 
wenigstens, wo man voraussetzen dürfte, dass die Beschaffen¬ 
heit aller, der Hauptsache nach, dieselbe sei. 
Rücksichtlich der Bestimmung des Widerstandes 
sind noch für einen gewissen Umstand besondere Maass¬ 
nah men zu treffen, wenn man nicht einen Fehler begehen 
will. Dieser Umstand besteht darin , dass die Leitung des 
Blitzableiters in ihrer Verbindung mit der Versuchsplatte 
