103 
Ich habe unter solchen Verhältnissen öfter kleine Widerstände 
gefunden, wo ich zugleich erfuhr, dass die Platte gar nicht 
im Grundwasser lag. Auch fand ich einmal nach einem Re¬ 
gentage einen sehr kleinen Widerstand bei einem langen 
Kupferstreifen, welcher dicht unter der Erdoberfläche lag. 
Jene Zahl, welche ich gab, um die Grenze des noch Zulässi¬ 
gen zu bezeichen, kann daher auch nur als ungefährer Anhalt 
dienen. Sie mag nach längerem Regen zu verkleinern, nach 
längerer Dürre zu vergrössern sein. Am sichersten aber 
urtheilt man, wenn man das, was man findet, zugleich mit 
dem vergleicht, was man durch Zeugenaussagen erfährt. 
Ich möchte nicht unterlassen, noch einer besonderen Ein¬ 
richtung zu gedenken, welche die in Rede befindliche Prüfung 
mit betrifft, und welche sich bei neueren Anlagen häufiger 
findet. Es ist ein dünner Dratli, welcher mit der Platte in 
Yerbindung stehen, und neben der Leitung, diese nichtbe- 
rührend, bis an die Erdoberfläche reichen soll. Wer bestimmt 
wüsste, dass der Drath diesen beiden Bedingungen entspräche, 
der könnte mit Hülfe dieser Einrichtung sicher wenigstens 
über den Zusammenhang der Leitung entscheiden. Der Fa¬ 
brikant selbst mag wohl wissen, dass der Drath die Leitung 
nicht berührt, und er weiss dann, falls der Strom passirt, dass 
Alles noch in guter Ordnung ist. Passirto der Strom nicht, 
so könnte er freilich auch nicht wissen, ob die Lücke im 
Drathe oder in der Leitung zu suchen sei. Ein Fremder aber 
weiss weder das Eine, noch das Andre; und für ihn hat also 
die fragliche Einrichtung kaum irgend welchen Werth. 
Nach dem Gesagten empfiehlt es sich wohl, dass Jeder, 
der sich einen Blitzableiter anschafft, bei Versenkung der 
Erdleitung möglichst anwesend sei und die Platten¬ 
grösse, worüber eine spätere Prüfling nur Wenig, und die 
Plattendicke, worüber sie gar Nichts sagt, nach genauem 
Maasse verzeichne. 
