372 MÉMOIRES. 
on a constaté que l'attaque se produisait sous l'action d'une 
différence de potentiel de quelques dixièmes de volt. On peut 
admettre, théoriquement aussi bien que pratiquement, que 
dans le sol des villes l'attaque se produira sous l'action 
d'une dittérence de potentiel aussi faible que l'on voudra. 
On peut aisément se rendre compte par un calcul simple 
de l'importance des dépôts que des dérivations de courant, 
même de faible intensité, sont susceptibles d'occasionner. 
L'équivalent électrochimique du fer (nombre de milligram- 
mes déposé par un coulomb; est de 0"""^2.903, il est de 
ImmgOTl pour le plomb. 
Il sera donc par ampère-heure de : 
0mmg2.903 X 3.600" i= 1 gr, 05 pour le fer, 
iming 071 X 3.600" = 3 gr. 85 pour le plomb, 
ce qui équivaut à une perte en volume de 132 millimètres 
cubes pour le fer ou la fonte et de 340 millimètres cubes 
pour le plomb. On voit par là avec quelle rapidité peut se 
produire une corrosion électrolytique sur un réseau de dis- 
tribution d'eau ou de gaz en conduites de fonte ou sur des 
tuyaux de plomb. 
Ces corrosions ont déjà causé de graves dommages, prin- 
cipalement dans les grandes villes qui possèdent presque 
toutes des réseaux de tramways électriques. Ces réseaux 
sont, en efî'et, alimentés par des usines génératrices que 
l'on a dû, pour des raisons d'ordre économique, établir en 
général sur la périphérie, et dont la position éloignée donne 
lieu à des chutes de potentiel relativement élevées le long des 
rails, au voisinage du pôle négatif de la dynamo. 
Une commission interministérielle a été constituée à Paris 
pour réunir et étudier les renseignements et documents cor- 
respondants. La question est, en effet, particulièrement 
grave dans la capitale où, nonobstant l'extrême dissémina- 
tion du courant dans le réseau si dense et à la fois si 
étendu des canalisations métalliques souterraines, des atta- 
ques locales, imputables aux énormes quantités d'électricité 
déversées dans les rails du Métropolitain, du Nord-Sud et 
