234 MÉMOIRES. 
2 km. en amont CCAxat, a été mise en marche on 1901. La 
chute, de 100 mètres, est obtenue au moyen d'un canal à 
faible pente de 5 km. 500. La prise d'eau se fait par un 
barrage de peu de hauteur, établi en aval du hameau de 
Gesse, qui constitue une réserve d'eau de 4.000 mètres cubes 
environ. 
L'usine comprend actuellement 4 groupes Turbine-alter- 
nateurs, de. 800 HP chacun, alimentés par paires par deux 
conduites forcées en tôle d'acier, de l m . 00 de diamètre, qui 
sebifnrquentavantd'entrerdans l'usine. La puissanceactuelle 
est donc de 3.200 HP. L'installation du cinquième groupe 
de même puissance paraît prochaine et l'usine est prévue 
pour hait groupes. 
2° L'usine de Gesse a été terminée, dans ses parties prin- 
cipales, en 1916. La partie hydraulique, comprend : 
a). Un barrage sur l'Aude, à Usson; 
b). Un canal d'amenée, souterrain sur la presque totalité 
de son parcours de 7 km 600; sa section moyenne est de 
2 m x l m 80. 
c). Deux conduites forcées alimentant chacune une turbine 
de 3.300 HP et une de 1.650, accouplées a des alternateurs. 
La chute est de 185 mètres. 
La puissance est de 10.000 HP. 
Le courant produit par les alternateurs des usines de 
Saint Georges et de Gesse est du triphasé. 3.000 volts, 
50 périodes. La tension des lignes principales du réseau, 
d'abord de 20.000 volts, fut partiellement portée à 34.000 lors 
de la création récente de l'usine de Gesse; il en a été, en par- 
ticulier, ainsi que pour le feeder allant do Gesse ;i Perpignan, 
où il alimente le réseau de la « Société hydroélectrique rous- 
sillonnaise. » Un autre feeder à 34.000 volts part de l'usine 
de Gesse et se relie au réseau de la « Société Pyrénéenne 
d'Energie Electrique » par le poste de transformation de 
Lavelanet. 
L°s autres feeders, desservant l'Aude et les Pyrénées-Orien- 
tales, alimentent des réseaux secondaires à 5.000 et 125 volts, 
ayant surtout pour objet l'éclairage public et prive. 
