PROJET d'usine hydroélectrique. 27 
en charge à la côte 1588. Or, l'altitude du Gave à Calypso 
est de 735 mètres. On disposerait donc d'une chute brute de 
853 mètres. 
Puissance de l'usine. — Admettons seulement 850 mètres 
comme hauteur de chute. On en déduit, pour les valeurs de 
la puissance brute : 
Puissance brute correspondant au débit d'étiage : 
1.271x850 
75 
14.400 HP. 
Puissance brute correspondant au débit moyen : 
2.864x850 
to 
= 32.500 HP. 
et, en admettant un rendement de 75 Vo, cela donne, comme 
puissances réalisables : 
Puissance réalisable correspondant au débit d'étiage : 
H^«= 10.800 HP. 
Puissance réalisable correspondant au débit moyen : 
2.864x850 
100 
= 24.300 HP. 
Ainsi donc et en se reportant aux définitions du débit 
d'étiage et du débit moyen, une pareille usine serait suscep- 
tible de fournir, pendant toute l'année, une puissance per- 
manente de près de 11.000 HP, et, pendant six mois, plus 
de 24.000 HP. 
Réservoirs régulateurs. — Mais les puissances supérieu- 
res à 11.000 HP ne pourraient pas être utilisées à volonté, à 
des époques ou à des heures choisies arbitrairement; elles 
seraient commandées par le régime de la rivière. 11 est pos- 
sible de s'afîrancliir de cet inconvénient et d'augmenter en 
même temps, la puissance de l'usine par l'emploi de réser- 
