30 MÉMOIRES. 
réservoir pourrait être créé dans la vallée du Marcadau, 
immédiatement en amont du Pont-d'Espagne. Une carte 
au 1/40.000% en courbes de niveau dont l'équidistance est 
de 40 mètres, dressée par le service géographique de l'ar- 
mée et que je dois à l'obligeance de M. le général Bour- 
geois, m'a permis de constater que, dans cette région, la 
vallée du Marcadau est sensiblement horizontale sur une 
longueur de 3 kilomètres et forme une cuvette, appelée 
« Le Gayan », que l'on peut transformer en lac artificiel au 
moyen d'un barrage qui serait élevé à 500 mètres en amont 
du confluent avec le Gave de Gaube. Ce réservoir servirait à 
recueillir les eaux du Marcadau et du Gave de Gaube, ces 
dernières, au moyen d'une courte dérivation amorcée bien en 
aval du lac de ce nom, à 500 mètres environ en amont du 
confluent avec le Marcadau. 
Pour retenir les 27,5 millions de mètres cubes qui devraient 
y être contenus il faudrait, en admettant une largeur moyenne 
de 350 mètres, un barrage d'environ 25 mètres de hauteur. 
Un second réservoir serait constitué sur le Lutour. Au 
point où j'ai supposée faite la prise d'eau, à la côte 1600, la 
vallée de ce gave est à faible pente et peut , être aisément 
fermée par un barrage. Cet endroit est particulièrement 
favorable à la création d'une réserve, car, en aval, le Lu- 
tour ne reçoit plus aucun affluent ; on utiliserait donc ainsi, 
à peu près complètement ce cours d'eau. Un barrage de 
25 à 30 mètres de hauteur permettrait de retenir les 11 mil- 
lions de mètres cubes fournis par ce gave. 
Nouvelle puissance de l'usine. — A la puissance déjà 
calculée pour le débit d'étiage, il faut ajouter celle corres- 
pondant à l'eau emmagasinée. 
Or, 38,5 millions de mètres cubes, avec une chute de 
850 mètres, cela donne 89 millions de kilowatts-heure. Il est 
facile d'en déduire qu'il en résulterait pour l'usine, une puis- 
sance supplémentaire égale à : 
Puissance brute permanente : 10.350 kw ou 14.000 HP. 
— réalisable — : 7.800 kw ou 10.600 HP. 
