PRIX DE 1817. a3 
d’eau qui serait placé dans la buse à 3 o ou 4 o pieds de hau¬ 
teur. Je sais qu’il y a une grande différence de pesanteur 
et de calorique spécifique entre l’air dilaté et le gaz aqueux; 
mais j’ai pris, pour exemple, le courant d’air chaud d’un poêle 
afin de rendre plus palpable la perte qu’essuie le gaz aqueux 
en parcourant les tuyaux conducteurs. 
2 0 . Une autre perte de calorique pour la chaudière à va¬ 
peur dont les auteurs, à ce que je sache, n’ont pas fait 
mention, est celle qui est causée par l’évaporation. Car, à fur et 
à mesure que le liquide de la chaudière diminue, on perd la 
partie du courant chaud qui circule au-dessus de son ni¬ 
veau. Je suppose qu’il faille une heure pour évaporer l’eau 
de la chaudière et qu’elle diminue d’un quart de quinze en 
quinze minutes, on perdra 4 du courant chaud de la circon¬ 
férence pendant le premier quart d’heure, } pendant le se¬ 
cond quart, { pendant le troisième, et \ pendant le dernier 
quart. Total 
La quantité de calorique qui se perd de cette manière, varie 
suivant la hauteur des chaudières. Elle doit croître en rai¬ 
son inverse du diamètre. Il sera donc avantageux d’élargir 
les chaudières à vapeur plutôt que de les élever. Il en est 
de même de tous les vases qui doivent servir à évaporer 
des liquides. 
L'appareil à vapeur peut être employé avec avantage dans 
les grands ateliers où Von doit échauffer différentes sortes de 
bains de teinture, des cuves dieau alcaline et acidulée , etc ., 
avec économie de temps, de combustible et avec amélioration 
de produit et moins de frais d’appareils. 
Nous avons démontré jusqu’à l’évidence qu’il y avait tou¬ 
jours de la perte à réduire de l’eau en vapeur pour trans- 
