456 
MEMOIRES. 
Les anciennes machines auraient toujours monté directe¬ 
ment en ville l’eau provenant des filtres de d’Aubuisson. 
Du nouveau Château-d’eau devaient partir deux nouvelles 
.conduites de refoulement : Furie, de 0 m 50, traversant la 
Garonne et posée sur son lit; Fautre, de 0 ni 40, suivant le 
même tracé que les anciennes. 
Enfin, le réseau des conduites en ville était considérable¬ 
ment développé, et le nombre des bornes-fontaines porté à 
quatre cents. 
M. Guibal promettait 20,000 mètres cubes d'eau filtrée 
par jour. Ges propositions furent adoptées. 
Les travaux qui en résultèrent ont été décrits minutieu¬ 
sement par M. de Planet dans un excellent rapport inséré 
au tome IV des Mémoires de VAcadémie des Sciences de 
Toulouse (1866), auquel nous renvoyons pour plus de dé¬ 
tails. 
Nous nous bornerons ici à signaler les modifications qui 
lui ont été apportées en cours d’exécution ‘ : 
1° La galerie de filtration a été éloignée de 40 mètres de la 
berge du fleuve; 
2° L’usine a été reportée à plusieurs centaines de mètres 
à l’aval, le canal de fuite ayant été transformé en canal 
d’amenée ; 
3° Les anciennes machines élèvent les eaux filtrées de 
5 mètres seulement au lieu de 20 mètres et les rejettent dans 
un canal cimenté qui les conduit à la nouvelle usine; de là, 
elles sont refoulées en ville. Pour obtenir ce résultat, le 
volume des corps de pompe des machines d’Abadie a été 
quadruplé ; 
4° Les deux conduits de refoulement ont 0 m 50 et traver¬ 
sent la Garonne sur le Pont-Neuf. 
Des expériences très précises qui furent faites en 1862 
(voir rapport de Planet), il résulte que pour des variations 
du niveau de la Garonne entre 2 m 32 et l m 83 1 2 , échelle du 
1. Voir annexes nos let2. 
2. En 1893, le niveau de la Garonne est descendu à la cote l m 15. 
