( 166 ) 
En ce qui concerne particulièrement les eaux de puils ordi¬ 
naires de Louvain, si l’on considère les renseignements fournis 
par l’analyse pour ces eaux et que l’on compare leurs teneurs 
en matières diverses avec les teneurs-limites généralement 
admises, ou même, comme nous l’avons fait, avec les limites 
considérablement élargies, on voit que le résultat de cette 
comparaison est très défavorable pour les eaux de la ville, plus 
défavorable même qu’on n’aurait pu le supposer ci priori. 
Ainsi, si nous excluons les eaux de puits dont la mauvaise 
qualité est due à des causes accidentelles, nous pourrons dres¬ 
ser la statistique ci-après : 
SUR CENT EAUX 
ont des teneurs en 
Ne dépassant 
pas 
les limites 
ordinaires. 
Comprises 
entre 
les 
limites 
ordinaires 
et 
nos limites. 
Dépassant 
nos limites 
dans 
une certaine 
mesure. 
Dépassant 
de 
beaucoup 
nos 
limites. 
Matières organiques .... 
50 p. c. 
» 
38 p. C. 
12 p. C. . 
Acide azoteux. 
80 — 
)) 
9 — 
11 — 
Ammoniaque. 
63 — 
' )) 
25 - 
12 - 
Acide azotique. 
10 - 
10 p. c. 
19 - 
61 - 
Chlore. 
9 - 
28 - 
35 - 
28 - 
Acide sulfurique. 
50 - 
)) 
50 - 
» ' ! 
Résidu d’évaporation .... 
10 - 
60 - 
21 — 
9 - i 
Dureté. 
1 
10 — 
69 - 
17 — 
4 - 
Sur cent eaux, sont : 
Bonnes 1 . 6 
Passables, faute de mieux ... 28 
Mauvaises.66 
400 
1 Comme nous l’avons dit p. 115, aucune eau de puits ordinaire de Louvain 
ne mérite à proprement parler cette qualification de « bonne », les meilleures 
laissant encore à désirer ou tout au moins à douter au sujet de leur qualité. 
11 importe de ne point perdre de vue cette restriction, en formulant sur le 
compte de ces eaux un jugement définitif. 
