( 456 ) 
On pourrait parfaitement réadopter ce procédé en opérant 
le transport des immondices par aspiration, comme le fait 
M. Liernur, ou bien par compression, comme dans le système 
Shone; on travaillerait les masses pour en retirer l’ammo¬ 
niaque. 
Épuration électrique. — Il serait étonnant qu’à l’époque 
actuelle on n’eût pas essayé de se servir aussi de l’électricité 
pour épurer les eaux sales. Des inventeurs anglais et améri¬ 
cains notamment se sont efforcés de trouver des procédés 
d’épuration chimique, applicables partout. On a beaucoup 
écrit sur ce sujet, sans grand résultat d’ailleurs. 
Seuls les procédés de W. Webster et de E. Dermite ont fait 
créer de grandes usines d’essais en Angleterre (Crossnes, Sal- 
ford) et en France (le Havre, Lorient, Brest). A Salford, 
W. Webster i fait agir des courants électriques de 50 ampères 
et 50 volts, en présence de chlorures 1 2 , dans le « canal é^ctro- 
lytique », qui contient les eaux d’égout, dans lesquelles 
plongent de puissantes plaques de fer servant d’électrodes. 
Comme résultat d’épuration, on a obtenu, en moyenne, une 
diminution de 73,6 % d’ammoniaque combinée à des sub¬ 
stances organiques. L’effet bactéricide du procédé est digne 
d’attention; il n’est pas complet cependant. 
J. Kônig a essayé ce procédé; mais il trouve que l’interpré¬ 
tation que W. Webster a donnée des processus qui s’v accom¬ 
plissent n’est pas exacte. Je n’insisterai donc pas, d’autant 
plus que tel qu’on l’applique aujourd’hui, ce procédé est trop 
coûteux, comparé à d’autres qui fonctionnent également bien : 
il coûte environ fr. 1,25 par tête d’habitant et par an pour une 
ville. 
E. Hermite désire seulement stériliser les eaux résiduaires au 
moyen de courants électriques de 300 ampères et 6 volts. Il les 
dilue avec de l’eau de mer ou avec de l’eau à laquelle il a mélangé 
1 D’après H.-A. Rôckling, Gesundheits-Ingenieur, 1892, XV, 177. 
2 S’il n’y a pas assez de chlorures, on en ajoute. 
