36 
Erster Teil. 
Hinsichtlich der vorhandenen Wassermengen wurde festge¬ 
stellt, daß in dem Brunnenbohrloch A 5 bei einer Entnahme von 
2,1 — 2,3 cbm pro Stunde der Wasserstand um 0,8 — 0,9 m abge¬ 
senkt wurde. Da nun in diesem Bohrloch eine Wassersäule von 
29,5 —11,8 = 17,7 m zur Verfügung steht, und mau die Absenkung 
wohl ohne Frage auf das Fünffache steigern kann, so könnte das 
Bohrloch A 5 allein wohl 11 cbm stündlich oder 264 cbm täglich 
liefern. Nach einer Statistik vom 11 . Oktober 1904, die sich bei 
den Gouvernements-Akten io Daressalam befindet, sind sogar aus 
den drei Brunnen A 4 —Ag in 18 Stunden 700 cbm gefördert 
worden. In den Jahren 1902 —1909 sind von'dem Schiffswasser¬ 
werk auf Kurasini nach einer den amtlichen Jahresberichten über 
die Entwicklung der Schutzgebiete usw. entnommenen Zusammen¬ 
stellung im ganzen folgende Wassermengen an die Schiffe abge¬ 
geben worden: 
Stärkste Förderung 
im Monat: 
Vom 1. 10. 02 — 31. 3. 
03 3919 t 
1047 t 
Im Etatsjahr 
1903/04 
9511 » 
1151 » 
» » 
1904/05 
12268 » 
1992 » 
» » 
1905/06 
15757,5 » 
1837 » 
» » 
1906/07 
16245,7 » 
1715,2» 
» » 
1907/08 
13861 » 
1576 » 
» » 
1908/09 
12890,5 » 
1495 » 
Durch diese Zahlen wird die Leistungsfähigkeit der Anlage 
aufs beste bewiesen. Selbst in trocknen Zeiten ist unseres Wissens 
bisher niemals eine Abnahme des Wassers zu verzeichnen <?e- 
wesen. Fraglos ließe sich aus dem oben beschriebenen Grund¬ 
wasserstrome, evtl, noch unter Benutzung der Bohrlöcher C 4 , C 5 
und Cg, auch die Stadt mit ihrem zu etwa 200 cbm angegebenen 
o o 
täglichen Bedarf mit Wasser versorgen. 
Über die Herkunft des fraglichen Wassers können naturgemäß 
nur Vermutungen geäußert werden. Der Umstand, daß die Er¬ 
giebigkeit der Brunnen in längeren Trockenzeiten, in denen er¬ 
fahrungsgemäß viele Flachbrunnen der Stadt trockengelegt werden, 
nicht nachgelassen hat, spricht dafür, daß ein größeres Ursprungs- 
