ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ ЗА 1901 Г. 
9 
наго А. А. Тилло, а именно составленнаго К. Гикишемъ «Каталога высотъ Азіатской 
Россіи» (Зап. И. Русск. Геогр. Общ. т. XXXI). 
II. Механическая мастерская и инструменты. 
Въ мастерской работали механикъ К. К. Рорданцъ и подъ его руководствомъ слѣ¬ 
дующія лица: г.г. Хохловъ, Алексѣевъ, Табаковъ и ученикъ Ф. Пѣтуховъ_ весь 
годъ. Кромѣ нихъ былъ принятъ въ ученье съ 1-го ноября на четыре года мальчикъ М. Пѣ¬ 
туховъ. 
Съ января динамо-машина Обсерваторіи оказалась слишкомъ слабой и устарѣвшей, 
чтобы удовлетворять нужды Обсерваторіи по электрическому освѣщенію, вслѣдствіе чего 
пришлось прибѣгнуть къ городскому освѣщенію Смирнова. При этомъ персоналомъ мастер¬ 
ской выполнены слѣдующія работы. Передѣланъ магистральный проводъ такимъ образомъ, 
чтобы можно было въ любой моментъ освѣтить Обсерваторію токомъ отъ старой аккумуля¬ 
торной батареи (новая батарея изъ 54 аккумуляторовъ отправлена 27 января въ Констан- 
тиновскую Обсерваторію въ г. Павловскѣ); сдѣлано это на случай, если Смирновское освѣ¬ 
щеніе вдругъ погаснетъ, что и случалось неоднократно. Вслѣдствіе этого пришлось въ теченіе 
всего года держать въ порядкѣ и наготовѣ газовый двигатель и динамо-машину, приводя 
ихъ въ дѣйствіе для заряженія аккумуляторовъ не менѣе одного раза въ недѣлю. Такимъ 
образомъ Обсерваторія, не имѣя средствъ на пріобрѣтеніе новаго двигателя и машины, до¬ 
статочно сильныхъ для постояннаго освѣщенія, принуждена была весь годъ и по сіе время 
кромѣ платы за пользованіе городскимъ токомъ отнимать много времени на тотъ же пред¬ 
метъ у наличнаго состава мастерской. Одновременно съ передѣлкой магистральнаго про¬ 
вода, были заново переложены и тщательно изолированы всѣ проводы на дворѣ и въ пра- 
чешной; устроено освѣщеніе по всей башнѣ до комнаты анемографовъ; сдѣлано 6 выключа¬ 
телей и много другихъ мелкихъ работъ. 
Въ январѣ же К. К. Рорданцъ изготовилъ по моимъ указаніямъ чертежи двухъ лим¬ 
ниграфовъ (самопишущихъ приборовъ для записей высоты воды), одинъ моей системы, а 
другой системы самого г. Рорданца. Оба лимниграфа предназначены для водомѣрныхъ 
станцій въ Портъ-Кундѣ и на островѣ Гогландѣ и были изготовлены въ мастерской. 
Много труда принялъ К. К. Рорданцъ по снаряженію и исправленію приборовъ, слу¬ 
жащихъ для поднятія въ верхніе слои атмосферы. Въ началѣ года пріѣзжалъ въ Петер¬ 
бургъ Французскій ученый г. Де-Кервенъ, который произвелъ затѣмъ рядъ поднятій 
бумажныхъ шаровъ-зондовъ съ привезенными имъ метеорографами новѣйшей системы. 
К. К. Рорданцъ снялъ чертежъ съ одного изъ этихъ приборовъ, послѣ чего подъ его ру¬ 
ководствомъ были изготовлены въ мастерской три такихъ метеорографа. Во всѣхъ тѣхъ 
случаяхъ, когда въ Константиновской Обсерваторіи производились подъемы змѣевъ и шаровъ- 
зондовъ, на обязанности К. К. Рорданца лежало снаряженіе метеорологическихъ инстру¬ 
ментовъ и размѣщеніе ихъ въ корзинѣ, а также осмотръ и починка ихъ послѣ подъема. 
