Ueber den hydraulischen Stoss in Wasserleitungsröhren. 
25 
des ersten Manometers verschloss einen Strom, welcher in das Maschinengebäude der Wasser¬ 
station, wo der Chronograph Marey stand, gelenkt wurde. Dieser Strom hob den Anker des 
Chronographen, welcher Anker die Feder bewegte, die auf einem von Rauch geschwärz¬ 
ten Papier des sich drehenden Cylinders zeichnete. Die verschobene Feder kehrte auf den 
früheren Platz in dem Moment zurück, wo die Stosswelle zum zweiten Manometer lief und 
dieser bewirkte, nachdem er das Stäbchen in Bewegung gesetzt hatte, einen Kurzschluss des 
Stromes, welcher in die Maschinenabteilung der Wasserstation geleitet wurde. 
Auf diese Weise zeichnete die Feder des Chronographen eine Zacke, deren Länge, 
ausgedrückt durch Zeit, die Zeit gab, welche die Stosswelle zum Durchlaufen von 700 Fuss 
nötig hatte. Die Zeit, welche der Länge der Zacke entspricht, wurde bestimmt in Hun¬ 
dertsteln einer Secunde mit Hilfe von Zeichnungen, welche eine zweite Feder auf denselben 
Cylinder schrieb. Diese Feder wurde in Bewegung gebracht durch einen besonderen, nicht 
starken, Strom, der von dem Kammerton, der 100 Schwingungen in der Secunde macht, in 
regelmässigen Pausen unterbrochen wurde. 
In Fig. (12) ist die Photographie des von uns gebrauchten Chronographen und des 
Kammertones gegeben. Ein Halbsecundenpendel, sichtbar auf dieser Photographie, unter- 
Fig. 12. 
brach und verschloss den besonderen Strom, welcher in die Beobachtungshäuschen mit 
Krosby-Indicatoren geleitet war, worüber in § 10 gehandelt werden wird. 
Leider ergaben sich bei der geschilderten Methode der Bestimmung von X nicht völlig 
constante Zahlen, was, nach meiner Meinung, abhing von dem Einflüsse des in dem Electro- 
magneten übrig gebliebenen Magnetismus und von der Abhängigkeit des Moments des 
Abspringens des Ankers von der ihn abziehenden Feder. Die hier beigebrachte Tabelle giebt 
die Resultate der Beobachtungen vom 22. und 24. Juni 1897. 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 
4 
