Ueber den hydraulischen Stoss in Wasserleitungsröhren. 
27 
Röhren, gewöhnlich in Abständen von y 8 und % ihrer Länge vom Ende der Röhre, befanden. 
Auf Fig. (7) ist die Stellung der Häuschen № II und III an der Röhre von 2" und des 
Häuschens № II an den Röhren von 4" und 6" sichtbar. Wir fügen hier (Fig. 13) eine 
Photographie der inneren Einrichtung des Häuschens bei. 
Auf dieser Photographie ist derlndica- 
tor Krosby mit dem etwas gehobenen Hebel 
des Bleistifts zu sehen. Der Cylinder des 
Indicators ist durch eine eiserne Röhre, 
welche durch die Wand des Häuschens geht, 
mit der Wasserleitungsröhre verbunden. Der 
Bleistift zeichnete, nachdem er auf den Pa¬ 
pierstreifen des sich drehenden Cylinders 
gesenkt war, auf dem Papierstreifen bei Ver¬ 
änderung des Druckes in der Röhre ein Dia¬ 
gramm des Druckes. Der Cylinder drehte 
sich vermittelst eines Mechanismus, welcher 
durch eine Last in Bewegung gesetzt wurde, 
und bewegte sich ziemlich gleichmässig, ob¬ 
gleich kein Regulator mit demselben ver¬ 
bunden war. Auf das Band wurden über¬ 
tragen die Notierungen der Halbsecunden 
durch Schläge der Spitze (die Spitze schlug 
auf das geschwärzte unbewegliche Papier, 
welches infolge des Schlages sich an das Band 
anschmiegte und auf demselben den Punkt 
hervorrief), welche Spitze in Bewegung gebracht wurde durch einen Electromagneten, dessen 
Strom durch ein Halbsecundenpendel registriert wurde, das in der Maschinenabteilung der 
Wasserstation stand (fig. 12). Die Bänder waren so angebracht, wie es fig. (13) zeigt. Sie 
hatten eine grössere Länge als der Umkreis des Cylinders und wurden in gespanntem 
Zustande gehalten vermittelst eines schweren kupfernen kleinen Cylinders, welcher an den 
Enden Ränder hatte; dieser Cylinder wurde auf den unteren Teil des Bandes gelegt. Dieser, 
vom Ingenieur W. Oldenburger verfertigte, Apparat erwies sich als sehr praktisch und 
gestattete ohne jeden Aufenthalt das beschriebene Band durch ein neues zu ersetzen. Bei 
unseren ersten Beobachtungen ergaben sich Erhebungen der Diagramme mit scharfen Zick¬ 
zacken; aber später zeigte sich die Möglichkeit, diese Zickzacke zu vermindern und fast 
völlig anfzuheben durch Anwendung sehr harter Federn im Indicator (wir benutzten Federn, 
welche auf 3 / 4 mm. des Vorrückens des Bleistifts einen Druck von einer Atmosphäre gaben) 
und infolge einer geringen Oeffnung des Krahnes, welcher den Indicator mit der Röhre 
verband, die zu der untersuchten Wasserleitungsröhre hinging. 
4* 
