Ueber den hydraulischen Stoss in Wasserleitungsröhren. 71 
2) Der hydraulische Stoss pflanzt sich in der Röhre mit gleichförmiger Kraft fort. 
Seine Grösse ist proportional der beim Stosse verlorenen Geschwindigkeit des Strömens des 
Wassers und der Geschwindigkeit der Fortpflanzung der Stosswelle in der Röhre. Für ge¬ 
wöhnliche Gusseisenwasserleitungsröhren mittleren Durchmessers (von 2 bis 6 Zoll) haben 
wir auf jeden Fuss verlorener Geschwindigkeit eine Kraft des Stosses von ungefähr 4 At¬ 
mosphären,. für eine Röhre von 24" ungefähr 3 Atmosphären. 
3) Die Erscheinung des periodischen Schwingens des Stossandranges in der Wasser¬ 
leitungsröhre erkläit sich vollständig durch die Reflectierungen der Stosswelle von dem 
Ende und Anfänge der Röhre (von dem Schieber und der Magistrale). 
4) Das Transitströmen des WAssers hat keinen merklichen Einfluss auf den Stoss und 
letzterer wird nur nach den verlorenen Geschwindigkeiten bestimmt. In dem Falle, wenn 
die Stosswelle durch die Röhre hindurch geht, aus welcher das Wasser hinausfliesst, wird 
die Stosswelle vom Anfänge des Wasserstrahles ebenso reflectiert, wie sie von dem Wasser¬ 
behälter bei beständigem Drucke reflectiert wird. 
5) Ein gefährliches Anwachsen des Stossdruckes entsteht beim Uebergange der Stoss¬ 
welle aus Röhren grossen Durchmessers in Röhren kleineren Durchmessers. Dabei wird die 
Kraft des Stossdruckes, wenn er das geschlossene Ende der Röhre erreicht hat, verdoppelt. 
Eine solche Verdoppelung kann sich einige Mal wiederholen, so dass der Druck unter un¬ 
günstigen Bedingungen zu grossen Dimensionen anwachsen kann. 
6) Als einfachstes Mittel zum Schutze der Wasserleitung vor hydraulischen Stössen 
erscheinen Vorrichtungen zu langsamem Verschlüsse der Hähne und Schieber. 
Dabei muss die Dauer des Verschlusses proportional sein den Längen der Röhren. 
Windkessel von entsprechenden Dimensionen, aufgestellt bei den Hähnen und Schiebern, 
vernichten fast vollständig den hydraulischen Stoss und lassen die Stosswelle nicht durch 
sich hindurch, wenn sie auf der Linie der Röhre aufgestellt sind, aber das Conservieren der 
Luft in den Windkesseln ist sehr schwierig. Was die Sicherheitsventile betrifft, welche auf 
der Linie der Röhren aufgestellt sind, so lassen sie durch sich hindurch nur einen Stoss 
von der Kraft, welche der Elasticität ihrer Feder entspricht. 
7) Nach dem Stossdiagramm, welches der betrachteten Röhre entspricht, lässt sich 
die Stelle der Ansammlung von Luftmassen in der Röhre und die Grösse dieser Massen 
bestimmen. Das Stossdiagramm kann dienen zur Bestimmung der Stelle des Lecks in der 
Röhre und kann überhaupt Nachricht über den Zustand der Röhre geben. 
