GXGVI 
M. A. Jorissen demande pourquoi M. Bergé emploie 
le plomb dans la construction des appareils. Ne sera-t-il 
pas attaqué par le peroxyde de chlore? 
M. A. Bergé répond que le générateur ne peut donner 
du plomb dans l’eau, puisque ce n’est que du gaz qui s’en 
échappe. Il y aura attaque du générateur, mais l’usure 
sera lente et il y a économie à employer ce métal. Dans 
les parties de l’installation où l’eau est en contact avec le 
peroxyde, on utilise le grès et le ciment. 
M. A. Jorissen fait remarquer que le mélange de 
chlorate de potasse et d'acide sulfurique est dangereux et 
peut donner lieu à de violentes explosions. 
M. A. Bergé répond que le chlorate tombe en petites 
portions dans l’acide; la réaction est lente et régulière. 
De plus, le peroxyde est entraîné immédiatement par un 
courant d’air. Les appareils ont fonctionné à Lectoure, 
sans le moindre inconvénient, et fonctionneront dans 
quelques jours à Ostende. 
Du reste, les quantités de chlorate à employer sont très 
faibles, puisque, pour 5.000 mètres cubes d’eau à stériliser 
en 24 heures ,il suffît de 10 à 15 kilos de chlorate. 
M. Malvoz a dit, à la dernière séance, que l’eau stérilisée 
était jaune et avait une odeur désagréable. Gela serait vrai 
pour la stérilisation de bouillons de culture, où l’on emploie 
des quantités exagérées de peroxyde de chlore; mais, pour 
celle des eaux ordinaires, on ne doit utiliser que de 1 à 
2 milligr. de l’agent stérilisant, ce qui ne donne aucun 
goût ni aucune coloration à l’eau. De plus, le peroxyde 
est détruit par le passage sur le coke. 
M. A. Jorissen demande quelle sera l’action du 
peroxyde de chlore sur les conduites en plomb des habi 
tâtions. 
M. A. Bergé répond que le peroxyde de chlore 
