L'examen des courbes de débit de l’Areuse montre 
cependant qu’il ne faut compter sur 5 000 litres que 
pendant 200 jours par an; que pendant 280 jours on 
a 2 200 litres à disposition, soit 900 EP en ville, et que 
pendant toute l’année on est sûr de 1 200 litres, soit 
489 H 3 à Neuchâtel. 
Si donc nous voulons utiliser 900 H 3 en ville pen¬ 
dant toute l’année, il nous faut remplacer la force 
indiquée par le triangle A par une force créée artifi¬ 
ciellement et si nous voulons avoir 1 200 EP en plus, 
il faut combler le déficit du trapèze B par les mêmes 
moyens. 
De cette manière, nous aurions suffisamment de 
force à disposition pour fournir force et lumière à la 
plupart des localités avoisinantes. 
Le prix de revient de la force à fournir dans le 
premier cas s’élèverait à. . . Fr. 26000 par an. 
Ajoutant les frais actuels d’a¬ 
mortissements et intérêts. . . » 110 000 » 
Nous aurions 900 EP à dispo¬ 
sition pour.Fr. 136000 » 
soit 151 fr. par cheval. 
Et dans le 2 me cas : 
Frais annuels, partie hydro-électrique Fr. 125000 
Force à vapeur supplémentaire. . . » 165000 
Soit 2100 H 3 pour.Fr. 290000 
ou 138 fr. par IP. 
Si, au lieu d’adopter cette solution, nous établissions 
de nouvelles usines hydrauliques, quelles seraient les 
conditions régissant cette entreprise? 
D’après nos recherches, un kilomètre carré de sur¬ 
face de drainage fournit 3 ! ,3 d’eau par seconde, soit 
BULL. SOC. SG. NAT. T. XXVil 
17 
