61 
dières, ni obligation de se faire inscrire dans la Société 
suisse des propriétaires d’appareils à vapeur. Et quani 
on connaît le laisser-aller où tombent les gens qui 
n’ont pas à craindre la visite des inspecteurs, on 
s’étonne que les accidents ne soient pas plus ire- 
quents. . , .. , 
La chaudière de Belmont, construite a Aix-la-Cha- 
pelle, était cylindrique, horizontale, à foyer Cornwall 
intérieur (canon), sa force de 8 à 10 chevaux, son 
timbre en marche 5 atmosphères. Mais elle était 
installée depuis vingt ans, n’avait jamais ete visitée 
par un spécialiste, ni curée à fond, comme 1 exigeai 
l’eau d’alimentation, eau d’un puits très tufeuse e 
incrustante. On la nettoyait avant de la mettre en ac¬ 
tivité pour le battage et cette opération ne pouvait 
être faite que par un jeune garçon, l’espace entre le 
canon et la chaudière étant insuffisant pour y intro¬ 
duire un homme. , . .. . 
Remarquons qu’une bulle, ou bosse, très visu , 
qui s’était produite au foyer quelque temps avant 
l’accident, aurait dû éveiller l’attention du proprietaire 
qui conduisait lui-même sa chaudière, et etre pour 
lui un avertissement sérieux. Ces bulles annoncent 
une détérioration de la tôle, qui a rougi soit par le 
manque d’eau, soit par les dépôts pierreux qui em¬ 
pêchent la chaleur du foyer de se transmettre a eau 
de la chaudière. , ,. 
C’est au moment de commencer le travail, le lundi 
17 septembre, à 6 Va heures du matin, que la chau¬ 
dière a fait explosion. On a remarque que la plupai t 
des accidents de ce genre surviennent le matin, apres 
une interruption dans le chauffage. Le foyer, ou canon 
cylindrique, s’est aplati; une fente s’est ouverte dans 
