111 
rcément restreint si les limites de ses applications 
aient aussi étroites. 
On peut heureusement satisfaire à toutes les exi- 
snces à l’aide d’une disposition qui utilise la com- 
inaison de deux ou plusieurs appareils. Le diagramme 
e la fig. 5 fera comprendre cette disposition. 
Le courant arrivé en A traverse le solénoide a gros 
1 S, puis passe au travers du compteur n° 1 pour se 
mdre aux lampes placées du côté B. Le compteur n° 1 
e devant et ne pouvant fonctionner qu’avec un courant 
estiné à alimenter de 1 à 6 lampes seulement, il 
uffit de placer à l’extrémité du levier L portant plu¬ 
sieurs contacts M, N, une tige de fer doux plongeant 
ans le solénoide. Lorsque l’intensité du courant a 
épassé la limite de 6 lampes, le buttoir M vient 
armer le circuit du compteur n° 2; si la résistance de 
e compteur est égale à */g de celle du premier, les 6 / 7 
[lu courant passent dans le compteur n° 2 et s’y enre- 
;istrent, tandis que le reste, ] / 7 , continue à actionner 
e compteur n° 1. Le compteur n° 2 peut ainsi marquer 
ît totaliser le courant de 6 à 36 lampes ; la combinaison 
les deux compteurs permet donc de satisfaire à une 
installation de 42 lampes. 
Si l’installation est plus considérable, il suffit d’éta¬ 
blir un second contact N, qui ferme le circuit d’un 
roisième compteur, au moment où la marche des 
ampes du circuit devient supérieure à 42. La résis- 
ance de ce troisième compteur étant choisie de ma- 
îière que le courant de 43 lampes soit partagé, une 
ampe dans le compteur n° 1, 6 lampes dans le comp- 
,eur n° 2, et enfin 36 dans le troisième, les trois comp- 
| eurs suffisent alors pour 6 + 36 + 216 = 258 lampes. 
1 Avec un quatrième compteur, on pourrait contrôler 
