189 
Deux permis d’établissement ont encore été deman¬ 
dés en janvier 1883. 
Trente font partie de la Société suisse des proprié¬ 
taires de chaudières. 
La commission en a trouvé 38 en règle ; 32 ont 
donné lieu à des observations légères, dont le plus 
grand nombre portent sur l’absence des traces régle¬ 
mentaires indiquant le niveau de l’eau et la pression 
maxima au manomètre. Ces traces s’effacent par l’u¬ 
sage et on a de la peine à les faire maintenir. Il ar¬ 
rive aussi dans beaucoup de cas que les robinets cou¬ 
lent, sont durs à tourner ou sont encrassés ; que le 
manomètre est faussé ou mal placé, etc. Trois cas 
graves ont été signalés pour surcharge des soupapes : 
l’un de ces derniers a été déféré aux tribunaux. 
En somme, les délégués ont remarqué avec plaisir 
une notable amélioration dans l’état d’entretien des 
appareils à vapeur ; ils l'attribuent aux visites inopi¬ 
nées et plus fréquentes de la commission de surveil¬ 
lance et à l’influence salutaire exercée par le comité de 
l’association suisse des propriétaires de chaudières. 
Les machines qui font partie de cette Société sont gé¬ 
néralement propres et en bon ordre. Les propriétai¬ 
res, les mécaniciens, les chauffeurs se piquent d’a¬ 
mour-propre, ne veulent pas être pris en faute et sont 
sensibles à l’éloge qui est rendu à leurs soins. Aussi 
la commission d’Etat engage sérieusement tous les 
propriétaires de chaudières à en faire partie. Gela est 
important pour les vieilles chaudières et surtout pour 
celles qui ont été établies, ayant déjà servi on ne sait 
combien de temps, venant d’ici et là, et dont on ne 
sait rien de l’état actuel de résistance. Les ingénieurs 
de la Société suisse les soumettant à une visite inté- 
