103 
29. Estas barracas estarán destinadas cada una para treinta enfermos á lo más tenien¬ 
do la capacidad suficiente. 
30. Tan luego como estén construidas algunas se trasladarán allí á los enfermos que se 
asisten en las salas que hay actualmente, reservándose éstos desde entonces para los con¬ 
valecientes, quienes permanecerán allí hasta su completo restablecimiento. Antes de 
darles su alta se les obligará á que se bañen y se desinfectarán las ropas con que deben 
salir. 
31. Tanto los médicos como practicantes y enfermos que vaya siendo necesario nom¬ 
brar para este servicio, deberán ser personas que hayan padecido el tifo. 
32. Es muy conveniente que se proceda desde luego á la instalación de la estufa de des¬ 
infección de que dispone el Consejo en el mismo Hospital Juárez, nombrándose al perso¬ 
nal que ya se tiene consultado para el servicio de ella. 
CAPITULO Y. 
HIGIENE DE LAS HABITACIONES. 
33. Se impondrán como obligatorias para los propietarios de fincas, las siguientes pres¬ 
cripciones ya recomendadas por el Consejo: 
I. Los caños cualquiera que sea el material de que se construyan, serán de sección 
ovoidea ó circular, de paredes impermeables perfectamente lisas y desprovistas de toda 
aspereza. 
II. Los cambios de dirección serán por curvas de dos metros de radio como mínimum 
y los enlaces bajo ángulos de treinta grados cuando menos. 
III. Su desemboque en el albañal ó atargea de la calle, se hará en la parte más alta 
IV. Su inclinación será uniforme y por lo menos de uno por ciento. 
V. Cerca de la puerta de la casa tendrán una inflexión que haciendo el oficio de ob¬ 
turador hidráulico, dificulte la penetración de los gases de las atargeas al interior de las 
casas. 
VI. Tendrán un sifón ó cualquier otro obturador hidráulico en los puntos donde reci¬ 
ban los derrames de los patios, azotehuelas, cocinas, lavaderos, etc., q Ue impidan el es¬ 
cape de los gases. 
VIL El caño principal de las casas comunicará con un tubo de salida de los gases, de 
suficiente diámetro para la ventilación que termine tres metros lo menos más arriba de 
la azotea de las construcciones, colocadas á diez metros de distancia y q Ue p ai q a ¿el ca ñ Q 
principa], antes de la inflexión que debe llevar éste, entre la calle y l a inflexión. 
VIII. Podrán elevarse estos tubos solamente dos metros arriba clel nivel de la azotea 
de la casa misma donde estén colocados cuando las construcciones vecinas no tengan 
aberturas de ventilación por ese lado. 
IX. La parte del tubo que sobresalga de la azotea estará pintada de negro. 
X. Los derrames de los excusados comunicarán con un tubo análogo, pero cuyo diá¬ 
metro podrá ser menor. Cuando haya varios comunes sobrepuestos en un mismo plano 
vertical, cada uno tendrá un tubo pequeño que partiendo de la curvatura más alta del si¬ 
fón, se comunique con el tubo superior. 
XI. En todas las casas habrá cuando menos un común. En las calles en donde haya 
atarjea los comunes tendrán sifón y una llave de agua cuyo leceptáculo sea independien¬ 
te del principal de la casa. 
