PROCÈS-VERBAUX 
VI 
tubes de laiton. Dans ce cas, la flamme a la forme d’une languette 
allongée. 
groupe . — Appareils à flamme non éclairante utilisant un brûleur 
dans le genre du bec Bunsen. 
Dans toutes les villes plates, lorsque l’appareil est bien construit et 
que l’on prend soin d’évacuer les produits de la combustion, il n’y a pas 
plus de danger à utiliser l’un ou l’autre de ces chauffe-bains que n’im¬ 
porte quel appareil de chauffage au gaz. 
Au contraire, dans les villes montueuses comme Lausanne, où la 
pression s’élève proportionnellement à la différence de niveau, on cons¬ 
tate que le débit du gaz augmente avec la pression. 
Dans ces conditions, lorsque le débit du gaz est exagéré, le fonction¬ 
nement de l’appareil est profondément modifié ; en effet, l’espace libre 
nécessaire au passage des gaz des fumées est insuffisant, l’air indispen¬ 
sable à la combustion du gaz ne peut pénétrer dans l’appareil en quan¬ 
tité suffisante; il en résulte une combustion incomplète. 
Dans les appareils à flamme éclairante, il y a absence complète 
d’oxygène dans les gaz des fumées et l’appareil fume. Il se forme un 
dépôt de suie d’autant plus abondant que le débit est plus exagéré, mais 
il n’y a pas production d’oxyde de carbone en quantité appréciable. 
Dans les appareils à flamme non éclairante, lorsque le débit du gaz 
dépasse une certaine limite (ioo litres-minute), la combustion est aussi 
incomplète, mais l’appareil ne fume pas. L’analyse des gaz des fumées 
permet de constater qu’il y a absence complète d’oxygène et au fur et à 
mesure que le débit augmente, la proportion d’acide carbonique diminue 
et il s’échappe de l’appareil des quantités croissantes d’oxyde de carbone, 
jusqu’à 6-7 °/ 0 . 
Nous avons constaté que les appareils du 2e groupe dans lesquels les 
orifices de sortie du gaz sont très petits (diamètre 0.3-0.5 mm.), la va¬ 
riation de pression influe beaucoup moins sur le débit. C’est pourquoi 
nous avons conseillé au service du gaz de la ville de Lausanne de re¬ 
commander l’emploi des appareils de ce genre, puisque le brûleur joue 
en quelque sorte le rôle de régulateur. 
M. le Dr Paul Jaccard. — Etude comparative de la distribution 
florale dans une portion des Alpes et du Jura. 
Les portions comparées sont, dans les Alpes : la zone alpine des bas¬ 
sins du Trient et de la Sallanche, des Dranses de Bagnes, Ferret et 
Entremont, et le massif du Wildhorn (désignation abrégée : Trient- 
