28 
J. MEYER 
10° d’abaissement.= 1000 calor. 
Galerie haute 1000 x 8 m2 60 x 0.01 calor. X 10° = 860 » 
soit un total de. 1860 calor. 
ou en nombre rond 2000. 
Si l’on suppose maintenant de l’eau projetée à 10 atmosphères 
et à une température de 15°, pour que l’eau parvienne à enlever 
à l’air une quantité de chaleur proportionnelle à sa propre aug¬ 
mentation de température jusqu’à 20° seulement, on trouve 
qu’il faudrait injecter, par minute, une masse d’eau telle que 
X litres X 5° = 2000 calories, d’où X = 200 litres par minute 
ou 3.5 1. par seconde. 
Cette petite quantité d’eau ne donnera lieu à aucun inconvé¬ 
nient. 
Pour cette projection d’eau il faudra une conduite de Q m 10 de 
diamètre, le travail à exécuter sera de 2000 kilogrammètres, 
nécessitant une machine de 30 chevaux. 
On a observé récemment au puits de l’Eparre, à St-Etienne, 
que la pulvérisation de 10 litres d’eau par minute dans une 
galerie de mine avait abaissé la température de 3°. 
Tout récemment M. Raoul Pictet m’a proposé d’introduire 
dans le tunnel et de projeter de l’eau à 0°, ce qui serait bien au¬ 
trement efficace comme réfrigération. 
3° Rafraîchissement par la fusion de la glace. 
Ce mode de rafraîchissement est d’autant plus indiqué, que 
la glace, au moment de la fusion, absorbe l’humidité de l’air et 
a pour effet de l’assécher au lieu de le saturer davantage, 
pourvu que les mesures soient prises pour écouler aussi rapide¬ 
ment que possible l’eau provenant de la fusion. Ce dernier point 
se trouve réalisé par le système de construction avec galerie 
d’avancement à la base; l’aqueduc d’écoulement suivant de près 
l’avancement de la galerie. 
Un kilogramme de glace exigeant 79 calories pour sa fusion, 
on voit que, dans les mêmes hypothèses que celles énoncées ci- 
dessus pour le rafraîchissement par l’eau pulvérisée, il faudrait 
introduire dans le tunnel = 25 kilogrammes de glace par 
minute pour abaisser de 10° la température des chantiers sur 
un kilomètre de galerie de base et de faîte. Cette quantité re¬ 
présente une masse journalière de 40 m3 de glace et ne fournirait 
