DE LA CHALEUR CENTRALE DANS L’INTÉRIEUR DES MASSIFS 31 
4° Rafraîchissement par Vexpansion de Vair comprimé. 
Ce moyen exigerait, dès que l’on aborderait les températures 
intérieures élevées et supérieures à 30°, la suspension des tra¬ 
vaux autres que ceux des galeries d’avancement. 
Il demande 20 compresseurs et une force motrice de 2000 che¬ 
vaux pour la compression uniquement. 
Mais comme l’air comprimé serait utilisé aussi pour la perfo¬ 
ration mécanique et que les installations ci-dessus n’atteignent 
pas le double de celles exécutées à l’Arlberg côté est, tandis 
que, dans le devis du Simplon, j’ai prévu, pour ces installations, 
une somme de plus du double de celles réellement dépensées à 
l’Arlberg, il n’y a donc pas lieu de prévoir des dépenses supplé¬ 
mentaires de ce fait. 
La durée de la construction serait toutefois augmentée du 
fait de la suspension des travaux d’élargissement et de revête¬ 
ment jusqu’après la rencontre des galeries. Ce retard peut être 
évalué à 15 mois (pour le tunnel de 16 kilom. projet de 1886). 
En résumé, sur cette question des difficultés que l’on pourra 
rencontrer dans le tunnel du fait de la haute température, la 
commission d’expertise pense avoir établi qu’il est possible de 
les vaincre par l’un des divers procédés indiqués et même par 
l’emploi simultané de deux de ces procédés. 
Les difficultés qui se sont produites au Gothard de ce chef 
seront considérablement atténuées, comme nous l’avons dit plus 
haut, par une bonne organisation des chantiers, par une venti¬ 
lation surabondante, ce pourquoi nous avons à disposition lea 
forces motrices nécessaires et avons prévu dans nos devis les 
installations suffisantes par une somme de 7 */ a millions, c’est-à- 
dire plus du double de ce qui a été dépensé à l’Arlberg et près 
du double de ce qui a été employé au Gothard. 
Les dépenses supplémentaires à faire pour ramener la tempé¬ 
rature des chantiers à des conditions absolument normales, et 
éventuellement la prolongation de la durée des travaux pour 
atteindre ce but, peuvent parfaitement s’évaluer à l’avance. 
11 est probable même que la nouvelle idée que vient d’émettre 
M. Raoul Pictet d’introduire et d’asperger de l’eau pulvérisée 
en pression à la température de 0° permettra d’atteindre ce but 
plus facilement, plus complètement et à moins de frais. 
Nous pensons aussi que si, à l’amélioration de la ventilation^ 
à la distribution d’eau pure et fraîche sur les chantiers, on 
