653 
den Dampspænding, ved hvilken den er bestemt til at 
arbeide, af forskjellige Grunde. Den kan være svag 
allerede fra det Gieblik, da den tages i Brug, idet der 
ved dens Konstruktion kan være begaaet visse 
Feil, eller Pladerne, hvoraf den er bygget, kunne være 
slette. For det andet kan Svagheden have sin Grund i 
det dagligeSlid; selv den bedste Kjedel vil ikke kunne 
vare evig; der vil komme en Tid, da den bør høre op at 
gjøre Tjeneste. Jeg skal betragte hvert af disse to Til¬ 
fælde for sig. 
Konst ruktionsfeilene kunne være af forskjellig 
Art. For at vise, hvor vidt de kunne g aa, naarKjedel- 
fabrikationen drives aldeles frit, skal jeg anføre en Ex¬ 
plosion, som fandt Sted i Leicester i England 
18 6 6. Sikkerhedsventilen var for lille og kunde først 
aabne sig ved et Tryk af 162 Pund; Kjedlen havde ingen 
Trykmaaler og ingen Svømmer; Prøvehanerne vare i 
Uorden; Mandehullet var alt for stort, og Kjedlen kunde 
ikke forsynes med Vand under Gangen; Vandet maatte 
pumpes ind igjennem Sikkerhedsventilen. Saadanne Feil 
kunne ikke forekomme hos os, hvor enhver ny Kjedel 
underkastes et sagkyndigt Eftersyn, og hvor 
Loven foreskriver, hvilke Sikkerhedsapparater den 
skal være forsynet med; men der er dog et Par Ting, som 
det maaske kunde være værd at omtale, nemlig Mande- 
hullerne og de indvendige Ildkanaler i de kor- 
niske Kjedler. Meget ofte ere Mandehullerne ikke for¬ 
synede med noget Mundstykke eller Forstærkningsring; 
ved Skruer gjennem et Par Bøiler, som spænde over 
Mandehullet, holdes Laaget indvendig fra op imod Kjedlen, 
og der vil derfor være en Tendens til at arbeide Laaget 
op igjennem Hullet; derved overanstrænges Kjedlen, og 
ikke saa faa Explosioner ere derfor begyndte med en Revne, 
udgaaende fra Mandehullet. Hvad de indvendige Ild- 
kanaler i de komiske Kjedler angaar, da har det vist sig, 
at af de 219 Explosioner, som fandt Sted i England 
