662 
men den preussiske Dampkjedel-Lovgivning har gjort endnu 
et Fremskridt, hvorom mere senere. Med Undtagelse af 
dette sidste staa de fleste europæiske Fastlandsstater paa 
samme Standpunkt som Danmark. Den danske Damp- 
kjedellov af 12te April 1851 fastsætter, at enhver 
ny Kjedel skal prøves ved et Tryk, dobbelt s aa stort 
som det, hvorved Kjedelen er bestemt til at arbeide; 
Kjedelen skal have en Sikkerhedsventil af et vist 
Tværsnit, ¥ 0 V 0 a f lldpaavirkningspladen, t r e P r 0 vehaner, 
Mærke f o r Vandstanden og Try kmaaler; tillige skulle 
Synsmændene undersøge Kjedelen i det hele og særlig have 
deres Opmærksomhed henvendt paa Forsynings- 
appar atet. 
Som man vil se, kræves her kun Eftersyn af nye Kjed¬ 
ler. Om noget virkeligt, Fyldest gjørende Eftersyn af Damp- 
kjedler — ikke blot Trykprøve — medens de ere i Brug 
og have været udsatte for de oven for fremsatte skadelige 
Paavirkninger, har der, saavidt mig bekjendt, ikke været 
Tale i noget Lands Lovgivning med Undtagelse af Preus¬ 
sen eller Tyskland, og dér endda først for ganske ny¬ 
lig. Ifølge Forordning af 24de Juni 1872 skal 
enhver Dampkjedel undersøges hvert andet Aar ud¬ 
vendig og hvert sjette Aar indvendig. Ved den 
udvendige Undersøgelse skal Inspektøren forvisse sig om, 
at Kjedelen har et godt Forsyningsapparat, at Midlerne til 
at angive Vandstanden, Sikkerhedsventilerne, Trykmaalerne 
0 . s. v. ere i Orden; han skal have Opmærksomheden hen¬ 
vendt paa Ildstedet, paa Maaden, hvorpaa Kjedelen renses 
og saafremdeles. Ved den indvendige Unders øgelse 
derimod skal Kj edlen selv undersøges fuldstændig baade 
udvendig og indvendig; ved Rørkj edler skulle Rørene ta¬ 
ges ud 0 . s. v. Alle de Bemærkninger, som Inspektøren 
har at gjore om Kj edlen, indføres i en „Revision sbuch“, 
som Kjedeleieren skal have, og en Afskrift deraf tilstilles 
øvrigheden, sem skal paase, at Manglerne afhjælpes. 
