et une forte épaisseur au-dessous des drains est aussi 
chauffée par contact et recédera plus tard une partie de 
sa chaleur. Remarquez bien que toute la tuyauterie qui 
réunit les collecteurs horizontaux aux drains souterrains 
est recouverte de calorifuge. Grâce à cette précaution, 
l’air qui parvient dans le sol est bien plus chaud. Naturel¬ 
lement j’aère et j’ombrage moins que dans une serre ordi¬ 
naire , mais l’étendue du vaisseau et surtout la circulation 
à travers le sol qui est un vrai filtre, diminuent beaucoup 
la nécessité de ces opérations. Quand la saison froide 
arrive et que la température extérieure descend à zéro ou 
au-dessous, je fais fonctionner le moteur, j’envoie l’air 
froid dans le sol. il s’y réchauffe et empêche la gelée de 
pénétrer dans la serre. J’ai aussi ces avantages énormes 
sur un chauffage ordinaire, d’avoir l’air le plus chaud au 
ras du sol, d’avoir un chauffage égal de tous les points et 
une atmosphère qui n’est jamais desséchante. — N’avez- 
vous pas au contraire trop d’humidité P lui dis-je. — Ceci 
est une affaire de réglage de l’humidité du sol à l’automne. 
Si j’abordais la saison froide avec un sol gorgé d’eau, mes 
plantes souffriraient certainement de la moisissure pen¬ 
dant l'hiver ; mais j’ai soin de diminuer les arrosages à 
l’approche des froids et de vider le bassin de décembre à 
mars Ah! tout cela ne s'est pas fait sans tâtonnements, 
sans écoles et le premier hiver a été fécond en surprises 
et en enseignements. Il a du reste fallu deux années pour 
établir le régime thermique de l'ensemble. Comme vous 
pouvez voir, j’ai pris grand soin d’éviter les causes de 
refroidissement. La serre est aussi enterrée que possible, 
le gros oeuvre de la charpente est en fer, il est vrai, mais 
partout où l’on pouvait, le bois est employé et il revêt 
toutes les pièces de fer exposées à l’air extérieur. Le vitrage 
est double, les ouvrants joignent hermétiquement au moyen 
de joints en caoutchouc, les portes sont munies de tam¬ 
bours. Pendant l’hiver, l’eau de pluie n’entre pas ici, l’eau 
de fonte des neiges surtout absorberait sans profit aucun 
une grande partie de ma précieuse réserve de chaleur. 
L’eau d’arrosage provient d’un puits creusé dans la serre ; 
elle a donc toujours au moins dix degrés centigrades quand 
le moteur l’envoie dans un réservoir placé en haut du 
rocher. Son trop plein forme la cascatelle, et il permet 
d’arroser à la lance ou de bassiner en fine pluie toutes les 
parties de la serre. Le tuyau d'échappement du moteur 
