4 SÉP. COUP DE FOUDRE* BULL. 4 73 
parfaitement fonctionné si des masses métalliques, en 
meilleure communication avec le sol et en contact avec 
les couches souterraines profondes sur une plus grande 
étendue que la barre d’écoulement du parratonnerre, n’é¬ 
taient pas entrées dans la construction du bâtiment et si 
elles ne se fussent pas trouvées complètement isolées du 
conducteur du paratonnerre. Il est évident que ce sont 
ces masses métalliques qui ont détourné en partie le cou¬ 
rant ou plutôt qui ont bifurqué l’étincelle électrique con¬ 
centrée sur le paratonnerre. 
Ce cas n’est du reste pas isolé ; on a signalé depuis 
quelques années de fréquents exemples de coups de foudre, 
dont F étincelle a été bifurquée par l’action de conduits 
d’eau, de gaz, de vapeur, d’air chaud ou par d’autres 
masses métalliques que l’on avait négligé de mettre en 
communication avec les conducteurs des paratonnerres. 
Dans diverses villes de France, à Paris entre autres, il 
est déjà arrivé plusieurs fois que malgré la protection de 
paratonnerres, des incendies ont été allumés par la foudre 
qui, à différentes reprises, a percé des tuyaux en plomb 
et a enflammé le gaz d’éclairage s’échappant par ces 
ouvertures. 
Pour prévenir, sur le bâtiment de M. Bonnard, le retour 
d’un accident semblable à celui arrivé le 10 août, nous 
avons fait relier dans le sol, par un conducteur formé 
d’une tige de fer d’un fort diamètre, la barre d’écoulement 
avec un tuyau en plomb qui aboutit à la conduite d’eau 
principale et qui communique aussi avec les tuyaux distri¬ 
buteurs du bâtiment. 
La barre découlement, vérifiée aussitôt après cette opé¬ 
ration, nous a donné à la boussole une déviation de 30° 
