J.»F. PIGGARD. 
330 BULL. 
SEP. 6 
Le système pratiqué à la Rasude, quoique bien supé¬ 
rieur à celui des larmiers ouverts seulement à la partie 
supérieure de la cave, présente cependant les défauts sui¬ 
vants : 
a) Les orifices extérieurs des cheminées étant tous à 
la même hauteur, il n’y a pas de tirage possible, sauf 
quand la température extérieure est plus basse au nord 
du bâtiment qu’au sud, où se trouvent les faces opposées 
par lesquelles débouchent les cheminées à l’extérieur ; 
b) Le nombre des cheminées est trop grand, ainsi que 
le vide de chacune d’elles : il serait préférable que l’air 
fût réparti sur un plus grand nombre de points dans tout 
le pourtour de la cave ; 
c) Avec ces cheminées indépendantes les unes des au¬ 
tres, il manque l’unité d’action du courant d’air, à la vo¬ 
lonté du maître : le courant prendra de préférence telle 
ou telle direction inconnue, suivant la position des chemi¬ 
nées, et la ventilation sera ralentie ou peut-être nulle 
dans l’endroit de la cave qui en aurait le plus besoin ; 
d) Lorsqu’on veut diminuer la ventilation, on est obligé 
de fermer tout ou partie de plusieurs cheminées, dans des 
endroits peu accessibles, derrière les tonneaux, à moins 
de faire cette opération depuis l’extérieur aux orifices des 
cheminées ; 
e) Enfin, ce système ne peut être employé que dans les 
endroits où le bâtiment est libre par deux faces opposées, 
et il ne peut être utilisé dans les anciennes caves, qu’il 
faut avoir principalement en vue pour l’assainissement et la 
ventilation. 
Sans faire de cheminées d’un vide aussi grand qu’à la 
Rasude, les architectes pratiquent actuellement dans les 
maisons neuves de petites cheminées, aussi dans l’épaisseur 
