LA COMBUSTION DES CALORIFÈRES A FEU CONTINU 245 
moment de la prise de gaz, et il est permis de croire que le ré¬ 
sultat indiqué ne représente aucunement la moyenne de la com¬ 
position des gaz des fumées \ 
Le D r Brouardel et G. Pouchet ont analysé, dans la même 
année, les gaz des fumées d’un poêle mobile Choubersky. La 
disposition de ce poêle était semblable à celle du poêle amé- 
ricain. 
Voici les résultats obtenus 2 : 
Petite marche, 
remué chaque heure. 
Grande marche, 
non remué. 
Anhydride carbonique . 
12 
14 
13 
Oxygène. 
3 
4 
4 
Oxyde de carbone . . 
9 
10 
10 
Azote. 
76 
72 
73 
Pendant plusieurs années, les poêles mobiles ou plutôt leurs 
installations défectueuses se signalèrent par une série d’acci¬ 
dents sans que les hygiénistes ou les chimistes ne leur intentent 
un procès en règle. C’est en 1889 que les travaux de MM. Du- 
jardin-Beaumetz et de St-Martin d’un côté, et ceux de M. F. 
Marié-Davy de l’autre, reprirent cette question ; les résultats de 
leurs analyses furent discutés par l’Académie de médecine. 
Analyses de MM. Dujardin-Beamnetz et de St-Martin, 
en i889 3 : 
Combustion du coke. 
1. Petite marche normale de jour 
2. » le matin, poêle 
non remué. 
3. Petite marche le jour, sans 
plaque obturatrice . . . . 
4. Grande marche le jour, remué 
chaque heure. 
5. Grande marche le matin, n’a 
pas été remué depuis minuit . 
6. Tirage forcé. 
C0 1 2 % 
co% 
CO : CO" 
15.26 
0.55 
0.036 
4.00 
3.94 
0.985 
16.54 
0.60 
0.036 
9.67 
1.17 
0.121 
3.10 
0.75 
0.240 
14.20 
7.20 
0.507 
1 Ce résultat est rendu d’autant plus extraordinaire par le fait que 
l’oxygène serait complètement brûlé. 
2 Revue d'hygiène, 1889, p. 385. 
8 « Annales d’hygiène publique », Le chauffage des habitations, 
A. Chantemesse., 1890, t. XXIV, 3 e série, p. 521. 
