252 
L. PELET 
Nous avons ainsi analysé dans des conditions variées les gaz 
des fumées de 5 calorifères de differents modèles. Afin de rendre 
les résultats comparables, nous avons placé les appareils à 
l’étude en communication avec la même cheminée, sauf pour le 
calorifère H, qui communiquait avec une excellente cheminée 
placée dans un mur de refend. 
Les conditions atmosphériques, pression barométrique, tem¬ 
pérature, insolation, direction du vent, agissant de toutes façons 
sur les calorifères, et leur action spécifique n’étant pas encore 
nettement déterminée, nous ne pouvons pas attacher aux résul¬ 
tats obtenus toute l’importance désirable. Les comparaisons 
approchées et les résultats obtenus serviront de base aux tra¬ 
vaux subséquents qui dégageront si possible l’influence de cha¬ 
cune des actions précitées. 
# 
* * 
Le volume des fumées par kilogramme de combustible est 
calculé de la façon suivante : Si n représente le volume d’anhy¬ 
dride carbonique en %, p celui de l’oxyde de carbone par mètre 
cube, r la quantité de carbone non brûlé par kilogramme et c la 
proportion de carbone du combustible, un mètre cube de ces 
gaz renferme 
10 (n -h p) 0.538 -j- r kilog de carbone, 
et 1 kilogramme donnera V mètres cubes ou 
y _ CX 100 
(n - \-p) 0.538 -+- r. 
La perte de chaleur par kilogramme de combustible s'obtient 
en multipliant la quantité de chaque gaz par la chaleur spéci¬ 
fique et par la différence des températures des gaz des fumées 
et de l’air. 
P = ^ ( t-t') |b X 0.414+ (!>+<*) 0.308 + 0.387 xej 
calories 
où e désigne le volume de la vapeur d’eau et a le volume d’oxy¬ 
gène; le volume de la vapeur d’eau est obtenu 1 par la formule 
9 H H- W 
1 Muspratt, III, Gaz Analyse, p. 1050. 
